상기 와 같 은 상태 에서 여러 가지 이유 로 변압기 ( 100 ) 내부 에 충 진 된 절연유 의 온도 가 일정 온도 이상 으로 상승 되 면 순환 펌프 ( 300 ) 가 작동 한다 . 이때 변압기 ( 100 ) 내부 에 충 진 된 절연유 는 장기간 사용 함 에 따라 수분 , 카본 , 불순물 이 발생 된 상태 이 며 , 통상 변압기 ( 100 ) 내부 에 충 진 된 절연유 의 상층 은 고온 50 ℃~ 60 ℃ 를 형성 하 고 있 고 , 하층 은 저온 40 ℃ 정도 를 형성 하 고 있 다 .