이 와 같이 접 지 저항 을 측정 하 기 위해서 는 대지 저항 을 측정 하 여야 되 고 , 대지 저항 을 측정 하 기 위해서 웨너 법 에서 는 4 극 의 측정 용 전극 을 측정 하 여야 한다 . 대지 저항 은 토양 의 온도 , 토양 의 습도 등 에 많 은 영향 을 받 기 때문 에 계절 및 일기 변화 에 따라 많 은 변화 를 갖 게 되 므로 , 1 년 간 의 측정 기록 이 필요 하 게 되 지만 , 측정 장소 를 측정 시 마다 방문 하 여 전극 을 설치 하 여야 하 는 번거 로움 과 비용 문제 로 인하 여 종래 에 는 이러 한 측정 이 기피 되 고 있 다 .