여기 서 고압 가스관 ( 32 ) , 저압 가스관 ( 33 ) 및 액 관 ( 34 ) 은 냉난방 절환기 ( 31 ) 에 서 분기 시킬 수 있 으며 분기 된 액 관 ( 34 ) 은 실 내기 ( 28 ) 의 전동 팽창 밸브 ( 30 A , 30 B , 30 C , 30 D ) 에 각각 접속 되 어 있 다 . 또한 고압 가스관 ( 32 ) 및 저압 가스관 ( 33 ) 은 각각 냉난방 절환기 ( 31 ) 에서 의 절환 밸브 로서 의 난방 용 개폐 밸브 ( 32 A , 32 B , 32 C , 32 D ) 와 냉방 용 개폐 밸브 ( 33 A , 32 B , 32 C , 32 D ) 를 통해 실 내기 ( 28 ) 의 실내 열 교환기 ( 29 A , 29 B , 29 C , 29 D ) 에 접속 되 는 동시 에 이 난방 용 개폐 밸브 ( 32 A , 32 B , 32 C , 32 D ) 와 냉방 용 개폐 밸브 ( 33 A , 32 B , 32 C , 32 D ) 들 보다 실외기 ( 21 ) 와 가까운 측 에서 전자 밸브 ( 35 A ) 및 캐 필러 리 튜브 ( 35 B ) 를 통해 서로 접속 가능 하 게 되 어 있 다 . 한편 이 전자 밸브 ( 35 A ) 는 전폐 가능 한 압력 기구 인 것 이 바람직 하 며 , 예 를 들 어 전폐 가능 한 전동 팽창 밸브 등 이 바람직 하 다 .