310 관 엘리베이터 사고 원인 밝혀졌 다 
 승인 2017 . 11 . 13 07 : 09 
 설정 값 정상 범위 초과 한 채 운행 
 값 변동 원인 은 오리무중 … 
 잇따른 310 관 ( 100 주년 기념 관 및 경영 경제관 ) 엘리베이터 급 하강 사고 의 원인 이 밝혀졌 다 . 사고 발생 원인 은 310 관 엘리베이터 8 호 기와 11 호기 의 과부하 값 이 정상 범위 를 벗어나 설정 돼 있 었 기 때문 으로 밝혀졌 다 . 그러나 과부하 값 이 잘못 설정 된 원인 은 여전히 밝혀 지 지 않 은 상태 다 . 
 그 동안 310 관 엘리베이터 는 급정지 와 급 하강 , 갇 힘 등 의 사고 가 연이 어 발생 했 다 . 이 에 시설 팀 은 지난 9 월 26 일 두산건설 에 하 자 보수 를 요청 했 다 . 이후 지난달 10 일 부터 13 일 까지 310 관 승강기 시공사 인 현대 엘리베이터 기술 팀 은 310 관 에 설치 된 총 14 대 의 엘리베이터 중 10 대 를 대상 으로 정밀 점검 을 실시 했 다 . 이어 지난 3 일 현대 엘리베이터 는 나머지 4 대 의 엘리베이터 까지 정밀 점검 을 마쳤 다 . 
 정밀 점검 결과 지난 8 월 과 9 월 에 사고 가 발생 했 던 8 호 기와 11 호기 의 과부하 값 이 정격 하 중 의 정상 범위 인 110 % 를 초과 한 값 으로 설정 돼 있 었 음 이 밝혀졌 다 . 그 동안 8 호 기와 11 호기 가 정격 하중 을 초과 한 채 운행 해 왔 던 것 이 다 . 과부하 값 은 엘리베이터 가 정격 하중 을 초과 했 을 시 문 을 닫 지 않 고 사람 이 내릴 때 까지 운행 을 멈추 도록 설정 된 기준 값 이 다 . 「 승강기 안전 검사 기준 」 제 3 조 ( 전기식 엘리베이터 의 구조 ) 에 따르 면 ‘ 과부 하 는 정격 하 중 의 10 % 를 초과 하 기 전 에 검출 돼야 한다 ’ 고 명시 돼 있 다 . 
 사고 엘리베이터 의 과부하 값 이 정상 범위 를 초과 한 값 으로 설정 됐 다는 사실 은 발견 됐 지만 그 이유 는 찾 지 못했 다 . 엘리베이터 와 관련 한 세 주체 ( 한국 승강기 안전 공단 , 현대 엘리베이터 , 시설 팀 ) 모두 값 이 잘못 설정 된 원인 을 ‘ 알 수 없 다 ’ 는 입장 이 다 . 
 엘리베이터 가 설치 된 후 최초 점검 ( 완성 검사 ) 을 하 는 한국 승강기 안전 공단 ( 승강기 안전 공단 ) 은 완성 점검 시 과부하 값 을 반드시 정격 하 중 의 100 % 로 맞춰 설정 한다고 설명 했 다 . 완성 검사 에서 과부하 값 을 설정 · 확인 한 후 다음 과부 화 값 점검 은 15 년 후 ‘ 정밀 검사 ’ 때 실시 한다 . 15 년 간 과부하 값 을 굳이 확인 하 지 않 는 이유 는 이중 볼트 로 고정 된 과부하 감지 장치 의 구조 적 특성 상 초기 값 이 쉽 게 변하 지 않 기 때문 이 다 . 승강기 안전 공단 서울 서초 지사 박경수 2 파트 장 은 “ 승강기 안전 공단 에서 진행 한 완성 검사 에 는 문제 가 없 었 다 ” 며 “ 이후 설정 값 이 왜 변경 됐 는지 는 잘 모르 겠 다 ” 고 말 했 다 . 
 310 관 승강기 시공사 인 현대 엘리베이터 또한 과부 화 설정 값 변동 의 원인 을 전혀 파악 하 지 못했 다 . 설치 초기 부터 값 이 잘못 설정 된 것 인지 , 약 1 년 간 의 운행 기간 중 외 적 요인 에 의해 값 이 변했 는지 알 수 없 다는 입장 이 다 . 정확히 정격 하 중 의 몇 퍼센트 를 초과 한 상태 였 는지 조차 알아내 지 못했 다 . 시설 팀 김현 노 차장 역시 “ 과부하 감지 장치 는 평소 에 손대 지 않 는다 ” 며 “ 과부하 값 이 왜 잘못 됐 는지 의문 이 다 ” 고 말 했 다 . 
 사고 이후 시설 팀 은 엘리베이터 관련 조치 를 마련 해 시행 했 다 . 지난 2 일 시설 팀 은 상황실 직원 과 방 호원 을 대상 으로 엘리베이터 사고 대응 교육 을 했 다 . 이 에 더 해 정기 점검 주기 를 월 1 회 에서 2 회 로 늘리 고 분기 별 로 현대 엘리베이터 기술 팀 으로부터 정밀 점검 을 받 는다 . 이병림 시설 팀장 은 “ 안전 을 위해 우선 과부하 값 을 90 % 로 조정 한 상태 다 ” 며 “ 향후 310 관 모든 엘리베이터 의 과부하 값 을 정격 하 중 의 100 % 로 조정 할 계획 이 다 ” 고 말 했 다 . 
 이건희 기자 다른 기사 보 기