즉 , 도 1 의 예시 와 같이 , 고층 건물 의 경우 옥상 에 있 는 실외기 ( 10 ) 를 제외 하 고 다수 의 동관 이 건물 의 벽체 ( 1 ) 및 천정 ( 2 ) 상 에 배관 되 어 있 기 때문 에 컴 프레 셔 오일 이 동관 내부 에 붙 은 상태 로 잔류 되 거나 부분 적 으로 동관 상 에 고여 있 는 경우 가 많 아 이 를 무시 하 고 대체 냉매 인 R - 410 a 을 채워 넣 게 되 면 잔류 된 R - 22 용 컴 프레 셔 오일 이 불순물 로 작용 하 여 증발 능력 을 저하 시키 게 된다 .