이러 한 응축 수 는 그대로 낙하 하 여 케이스 ( 110 a ) 의 집 수통 ( 110 b ) 에 집수 된다 . 그리고 응축 수 가 계속 적 으로 집수 되 어 집 수통 ( 110 b ) 이 만수위 가 되 면 , 집 수통 ( 110 b ) 에 설치 되 어 있 는 수위 감지 센서 ( 110 d ) 가 이 를 센싱 하 여 감지 신호 를 컨트롤러 ( 115 ) 로 전달 한다 . 감지 신호 를 전달 받 은 컨트롤러 ( 115 ) 는 이 송부 ( 120 ) 에 설치 되 어 있 는 원심펌프 ( 122 ) 를 작동 시켜 집 수통 ( 110 b ) 에 집수 되 어 있 는 응축 수 를 펌핑 하 여 집 수통 ( 110 b ) 으로부터 배출 시킨다 . 이때 , 집 수통 ( 110 b ) 으로부터 배출 되 는 응축 수 는 이 송부 ( 120 ) 를 통해 이송 되 다가 이 송부 ( 120 ) 끝단 에 연결 되 어 있 는 살수부 ( 130 ) 로 유입 된다 . 여기 서 , 이 송부 ( 120 ) 의 끝단 은 그 직경 이 점차 작아지 는 형태 로 형성 되 어 있 어 , 이 를 통과 하 는 응축 수 의 유속 은 급격히 빨라 지 게 된다 .