실외 열 교환기 ( 434 ) 를 빠져나가 는 작동 유체 의 제 1 부분 은 제 2 팽창 장치 ( 436 ) 로 흐를 수 있 고 , 여기 서 작동 유체 의 압력 은 낮 아 진다 . 제 2 팽창 장치 ( 436 ) 로부터 작동 유체 는 제 2 실내 열 교환기 ( 438 ) 로 흐를 수 있 다 . 제 2 실내 열 교환기 ( 438 ) 를 통해 흐르 는 작동 유체 는 제 2 공간 ( 448 ) ( 예 를 들 어 , 건물 또는 빌딩 의 하나 이상 의 방 , 냉장고 또는 냉장 케이스 의 하나 이상 의 구획 , 차량 의 하나 이상 의 화물칸 등 ) 으로부터 열 을 흡수 할 수 있 다 . 제 2 실내 열 교환기 ( 438 ) 로부터 , 작동 유체 는 제 3 흡입 유입 구 피팅 ( 444 ) 으로 다시 유동 할 수 있 다 .