이 직 교류 형 전열 교환기 는 , 도 28 에 도시 한 바 와 같이 , 평평 한 열 교환 판 ( 41 ) 과 파형 의 유로 형성 판 ( 42 ) ( 단 , 도 28 에서 는 이 유로 형성 판 ( 42 ) 은 과대 하 게 그려져 있 으나 실제로 는 충분히 작 은 피치 와 높이 의 파형 임 ) 을 서로 맞붙인 열 교환 부재 ( 43 ) 를 교대 로 적층 할 때 , 유로 형성 판 ( 42 ) 의 방향 을 한 단 걸러 직교 시킴 으로써 급기 유로 와 배기 유로 를 형성 한다 . 예컨대 급기 로서 겨울철 의 옥외 의 신선 하 지만 차 고 건조 한 공기 를 통과 시키 고 , 배기 로서 난방 된 실내 의 오염 되 었 으나 따뜻 하 고 습도 가 높 은 공기 를 통과 시켜 주 면 , 상기 열 교환 판 ( 41 ) 을 통하 여 온도 와 습도 의 교환 이 행해 지 고 , 급기 는 따뜻 해 지 며 , 가습 되 어 실내 로 급기 된다 . 한편 배기 는 차가워 지 고 감습 되 어 옥외 로 배기 된다 .