도 10 을 참조 하 면 , 외기 / 혼합기 챔버 정압 과 환기 정압 을 이용 한 방식 으로써 , 외기 댐퍼 ( OD ) / 배기 댐퍼 ( ED ) 개도 는 40 ％ 로 고정 하 고 급기 팬 ( VVVF - 1 ) 은 급기 설정 정압 과 급기 측정 정압 과 의 차이 에 의해 제어 되 고 , 환기팬 ( VVVF - 2 ) 은 환기 측정 정압 과 환기 설정 정압 에 의해 제어 되 며 바이패스 댐퍼 ( MD ) 는 외기 / 혼합기 챔버 정압 과 외기 / 혼합기 챔버 설정 정압 과 의 차이 에 의해 제어 된다 . 최소 요구 외기 풍 량 을 만족 시키 기 위한 외기 / 혼합기 챔버 설정 정압 은 - 10 mmAq , 환기 설정 정압 은 TAB 업체 로 부 터 취득 한 풍 량 데이터 와 정압 감지기 로부터 측정 된 정압 데이터 를 조합 하 여 환기 풍 량 에 대한 2 차 관계 다항식 을 선정 할 수 있 으며 , 이미 설정 된 환기 설정 정압 과 재 설정 된 환기 설정 정압 과 의 차이 가 허용 범위 를 벗어날 경우 재 설정 된 환기 설정 정압 이 적용 되 도록 하 였 다 .