챠트 보 는 법 ( * 2 편 ) 답글 2 편 : 온라인 교실 : online Learning Class and Practice . 준회원 정회 원우 등 회원 우수 회원 최우수 회원 특별 회원 ■ 올려 주 신 냉매 챠트 잘 보 았 읍니다 . ■ 일 하 러 오 신 분 들 다 면허 ( ? ) 가 있 다고 보 시 면 잘못 오해 하 실 수 도 있 읍니다 . ■ 올려진 냉매 예 로 드신 liquid pressure 와 vapor pressure 는 새로 히 만들 어 진 대체 냉매 로 주어진 온도 에 서로 상반 되 는 압력 을 보이 는 특징 ( * Fractionation / / 압력 편차 . ) 으로 충전 하 려 할 때 반듯이 냉매 액상 ( * Liquid ) 으로 조절 하 여 ( * Throttling ) 충전 하 여야 합니다 . ■ 또 다른 한 가지 예 로 같 은 냉매 R - 401 - A 의 경우 : 13 . 2 psig 의 경우 , 두 가지 온도 를 보여 줍니다 . 13 . 2 psig . = - 40 ° F . / / - 40 ° C . ( * Vapor Pressure / / 기체 형태 의 압력 . ) 13 . 2 psig . = 0 ° F . / / - 17 . 8 ° C ( * Liquid Pressure / / 액체 형태 의 압력 . ) 온도 편차 ( * Temperature Glides ) = 40 ° F / / 22 . 2 ° C . ( * 편차 . )● 위 에서 보여 주 는 주어진 압력 에 두 가지 다른 온도 차이 ( * Temperature Glide / / 온도 편차 . ) 를 보여 주 는 것 을 대체 냉매 의 특징 이 라 부릅니다 . ■ 그러 한 경우 에 는 . ● 과열 도 계산 . ( * Superheat ) 의 경우 . 기체 상태 에 주어진 열 계산 ( * 저압 배관 온도 와 게이 지상 의 실제 온도 / 압력 챠트 와 차이 ) 을 계산 하 여 제품 회사 에서 요구 하 는 과열 도 계산 을 하 게 됩니다 . 예 를 들 어 상업 용 냉장고 의 경우 : 중온 창고 냉장고 . : (* 0 ~ 30 ° F . / / - 17 . 8 ° C ~ - 1 . 1 ° C . ) 필요 과열 도 : (* 5 ~ 10 ° F . / / 2 . 8 ~ 5 . 6 ° C . ) ( * 미주 냉동 교재 개정판 20 편 : 쳅터 20 편 , 참고 도표 F 20 . -- 8 : 과열 도 셋 팅 : 본 까페 : 미국 의 냉방 이야기 번역 분 쳅터 20 편 참조 . ) 계속 하 여 예 를 들 어 R - 401 A 냉매 사용 의 경우 : 저압 게이지 에 압력 이 8 . 0 psig 라 할 때 . 챠트 상 의 과포화 온도 는 . 0 ° F . 요구 하 는 과 열도 를 5 ° F 라 가정 하 면 , 게이지 압력 / 온도 . = 8 . 0 psig . = 0 ° F 저압 배관 온도 . = 5 ° F 5 - 0 . = 5 ° F . ( * Superheat / / 요구 하 는 과열 도 . ) 실제 저압 배관 의 온도 를 5 ° F 가 될 수 있 도록 충전 을 하 여야 하 겟 지요 . ( * 중온 냉장고 ( * medium temperature refrigerator ) 의 경우 . )● 과냉 도 계산 의 경우 ( * Subcooling Liquid / / Temperature ) 주어진 액체 상태 의 열 계산 ( * 고압 배관 의 실제 압력 / / 온도 / / 게이지 측정 온도 와 응축기 토출 배관 의 실제 온도 의 편차 ( * 과냉 도 온도 / / Subcooling Temperature ) ) 는 미 환경청 의 대체 냉매 과냉 도 허용 온도 편차 가 15 도 화씨 이 기에 , 하나 의 예 를 들 면 , 실외 온도 를 90 도 화씨 / / 32 . 2 도 섭씨 라 했 을 때 R - 401 A . 사용 의 경우 : 고압 게이지 의 압력 을 . ( * 90 + 30 / 압축 으로 생긴 온도 . = 120 도 고압 개스 압력 생성 이 라 가정 하 여 생긴 압력 은 . 195 psig . ( * 고압 쪽 의 챠트 사용 / / 액 / / liquid . ) ) 실제 고압 액 배관 응축기 출구 허용 온도 는 . 120 - 15 . = 105 도 화씨 . ( * 대체 냉매 의 경우 , 냉매 의 열효율 이 높 다 하 여 과냉 상태 ( * subcooled liquid ) 의 액 배관 온도 가 예상 보다 높 거나 , 혹은 낮 을 수 도 있 기에 항상 제품 설명서 를 참고 하 여야 합니다 . )■ 질문 하 신 기술인 들 의 면허 소지 여부 ( * Master Mechanical License : 공조 기계 일 급 면허 : 미주 의 경우 . ) , 혹은 타 고 다니 는 차량 에 사인 부착 , 혹은 면허 / 사 업명 표시 여부 확인 , 필요시 사업 재해 보험 소지 여부 확인 으로 실제 영업 면허 소지 사항 을 알 수 도 있 읍니다 . ■ 필요 하 신 사항 을 종합 검색 사항 으로 , 사용 하 시 는 콤퓨터 아래 검색 부분 에 간단 한 의문 사항 올리 시 면 쉽 게 검색 이 가능 할 줄 로 압 니다 . ■ 아님 댓글 형식 으로 글 올려 주 시 면 성의껏 답변 드리 겠 습니다 . ( * 보조 기사 올림 ) ■■■ 아세요 ? ● 냉매 회수 는 공조 인 의 의무 사항 입니다 . ● 냉매 취급 자격증 소유 는 공조 인 의 의무 사항 입니다 . ● 냉매 회수 관련 교육 및 훈련 은 공조 인 의 의무 사항 입니다 . ● 냉매 회수 안전 작업 은 공조 인 의 의무 사항 입니다 . ■ 올려 주 신 글 을 되 삭여 읽 어 보 면 몇 가지 질문 이 다르 게 올려져 , 다시 한 번 짚 어 보 려 합니다 . 첫째 : 에어컨 재충전 하 셨 다면서 한 여름철 충전 압력 은 대강 ( * 65 파운드 . ) , 겨울철 에 는 대강 ( * 40 파운드 ) 라 방문 하 신 고수 님 의 답변 이 었 다 하 시 면서 챠트 사용법 을 질문 하 실 때 예 로 R - 401 A ( * 상업 용 대체 냉매 / 저온 혹은 중온 사용 ) 를 질문 하 시 기에 윗 쪽 에서 예 를 들 어 vapor pressure 와 liquid pressure 사용법 에 대하 여 설명 을 드리 려 하 였 읍니다 . 둘째 : 방문 하 신 고수 님 이 충전 ( ? ) 하 고 가 신 에어컨 은 힛 펌프 라 지레 짐작 하 여 봅니다 . 계절 에 따른 충전 압력 이 다르 다 하 셨 다니 맞 는 답 은 아니 지만 , 냉매 의 특성 상 실외 온도 에 따른 저압 의 숫자 가 다른 것 은 오히려 당연 하 여야 하 겟 지요 . 셋째 : 잠작 하 는 공 조기 가 힛 펌프 에 사용 하 는 냉 맹 의 종류 가 R - 22 라면 미 환경청 요구사항 인 과열 도 ( * Superheat . ) 15 도 화씨 , 과냉 도 ( * Subcooling . ) 가 15 도 화씨 라야 합니다 . ( * 위 에 설명서 에 과열 도 및 과냉 도 측정 방법 올려 드리 고 , 참고 로 번역 분 쳅터 20 장 참 고 부탁드립니다 ) ( * 필요 하 시 면 Sporlan TXV 검색 하 시 면 자세 한 설명 을 종합 검색 하 실 수 있 읍니다 . )■ 챠트 아래 붉 은 글씨 ( * Inches of mercury : In Hg : " Hg Vac ) 라 약자 로 표시 된 것 은 진공 숫자 를 표시 하 여 줍니다 . Hg : mercury / / 수은 화학 기호 : 1990 년 도 이후 로 수은 은 인체 에 해롭 다 하 여 더 이상 사용 하 지 않 으며 알콜 로 대체 사용 하 기 로 합니다 . ■■■ 아세요 ? ● 냉매 회수 는 공조 인 의 의무 사항 입니다 . ● 냉매 취급 자격증 소유 는 공조 인 의 의무 사항 입니다 . ● 냉매 회수 관련 교육 및 훈련 은 공조 인 의 의무 사항 입니다 . ● 냉매 회수 관련 안전 작업 은 공조 인 의 의무 사항 입니다 . 공유 하 기 글 요소