여수 산단 정전 … ' 화력 변전소 고장 이 원인 ' 
 지난 1 월 발생 한 여수 국가 산업단지 정전 사고 는 ' 여수 화력 변전소 의 고장 이 원인 ' 이 라는 조사 결과 가 나왔 다 . 
 지식 경제 부 는 10 일 여수 산단 정전 사고 에 대한 정부 합동 조사단 의 조사 결과 를 발표 했 다 . 
 지경 부 는 여수 화력 변전소 구내 전기 설비 인 종단 접속 함 고장 때문 에 정전 사고 가 발생 했 다고 밝혔 다 . 종단 접속 함 은 가공 송전선 로 와 지중 송전 선로 를 연결 하 는 접속 설비 이 다 . 
 1 월 17 일 발생 한 여수 산단 정전 사고 로 GS 칼 텍스 와 LG 화학 , 삼남 석유 화학 공장 은 전체 정전 됐 고 나머지 23 개 업체 의 공장 은 일부 공장 설비 가동 이 정지 돼 모두 707 억 원 의 재산 피해 가 발생 했 다 . 
 지경 부 는 이번 사고 가 한전 이 관리 하 는 여수 화력 변전소 의 케이블 종단 접속 함 에서 전기 가 땅 으로 흐르 는 고장 이 발생 하 면서 초래 됐 다고 설명 했 다 . 
 이 때문 에 여수 산단 내 26 개 업체 가 순간 전압 강하 의 영향 을 받 아 전압 에 민감 한 공장 내 일부 설비 가 정지 되 는 부분 정전 이 일어났 다는 것 이 다 . 
 또 연쇄 작용 으로 GS 칼 텍스 의 거리계 전기 와 한전 의 여수 화력 변전소 모선 보호 계전기 가 함께 오동작 을 일으켜 GS 칼 텍스 로 흐르 는 전기 가 완전히 차단 되 면서 피해 가 커졌 다고 밝혔 다 . 
 지경 부 는 종단 접속 함 고장 은 시공 상 발생 한 미세 한 Crack ( 갈라진 틈 ) 이 시간 이 지나 면서 금 이 벌어져 파손 된 것 으로 추정 했 다 . 
 또 GS 칼 텍스 계전기 의 오동작 은 순간 전압 강하 등 외부 의 고장 상황 에 동작 하 지 않 아야 할 상황 에서 계전기 의 특성 으로 작동 돼 전력 공급 이 차단 된 것 이 라고 설명 했 다 . 
 지경 부 는 유사 한 사고 를 막 기 위해 종단 접속 함 설치 장소 내 중요 선로 에 대해 On - Line 모니터링 시스템 설치 하 고 , 시공 시 Crack 발생 가능 성 이 낮 은 새로운 종단 접속 함 개발 을 추진 해야 한다고 지적 했 다 . 
 GS 칼 텍스 계전기 도 우선 적 으로 보호 설비 의 동작 시간 을 조정 하 고 , 점진 적 으로 다른 종류 의 계전기 를 사용 할 것 을 권장 했 다 .