그러나 , 상기 와 같 은 종래 열 동 형 과부하 계전기 에 있 어서 는 과부하 발생 시 석방 레버 ( 7 ) 가 힌지 부 ( 7 a ) 를 중심 으로 반시 계 방향 으로 회전 하 면서 반전 기구 ( 12 ) 의 중간 박판 부 ( 12 c ) 를 눌러 반전 기구 ( 12 ) 를 반전 시키 게 되 는 데 , 사용 자 가 계전기 의 기구 적 인 동작 이 원활히 일어나 는지 시험 ( 테스트 ) 하 고자 할 때 에 석방 레버 ( 7 ) ( 조 립시 보조 커버 와 백 커버 에 의해 가려짐 ) 를 조작 할 수 없 기 때문 에 사용 자 는 보조 홀더 ( 15 ) 를 상측 으로 수동 으로 들 어 올린 후 이때 반전 기구 ( 12 ) 가 연동 하 여 반전 하 는 지 를 확인 하 였 다 .