이때 외기 의 온도 가 영하 5 도 정도 까지 는 종래 의 난방기 와 거의 같 은 과정 으로 동작 이 되 지만 외기 온도 가 영하 10 도 영하 15 도 영하 20 도 정도 로 내려가 게 되 면 순환 되 는 냉매 전부 가 실외기 를 통과 하 게 되 면 압축기 에 제대로 작동 이 안 되 거나 고장 이 날 염려 가 있 으므로 배관 ( 133 ) 의 냉매 온도 를 검출 하 여 실외기 로 가 는 냉매 의 양 을 조절 한다 . 예 로서 , 외기 온도 가 - 10 ℃ 정도 일 때 는 제 5 모세관 과 제 5 모세관 솔레노이드 밸브 ( 152 ) 를 차단 하 고 나머지 솔레노이드 밸브 ( 153 , 154 ) 는 모두 열 어 주 고 , 외기 온도 가 - 15 ℃ 정도 일 때 는 제 2 , 제 5 모세관 의 솔레노이드 밸브 ( 152 , 153 ) 를 차단 하 고 솔레노이드 밸브 ( 154 ) 를 열 어 주 고 , 외기 온도 가 - 20 ℃ 정도 일 때 는 솔레노이드 밸브 ( 152 , 153 ) 를 열 어 주 고 솔레노이드 밸브 ( 154 ) 를 차단 하 여 실외 온도 에 따라 실외기 를 통과 하 는 냉매 의 양 을 조절 하 여 압축기 에 인입 되 는 냉매 의 압력 과 온도 를 적정 하 게 조절 한다 .