여기 서 , 가령 이상 사태 가 발생 했 다고 상정 하 면 , 증발 한 1 차 냉각재 ( 경수 ) 에 의해 원자로 격납 용기 내 의 압력 은 높 아 져 버린다 . 이때 , 스프레이 설비 가 작동 함 으로써 , 구체 적 으로 는 스프레이 펌프 를 구동 시켜 , 연료 교체 용수 탱크 로부터 스프레이 링 을 통해 원자로 격납 용기 내 에 스프레이 수 를 살 포함 으로써 , 원자로 격납 용기 내 는 냉각 되 고 , 이 에 의해 원자로 격납 용기 내 의 압력 을 저감 시키 고 있 다 . 이후 , 살포 된 스프레이 수 는 격납 용기 재순환 섬프 에 고이 는 동시 에 , 고인 스프레이 수 는 제 2 스프레이 배관 을 통해 , 다시 스프레이 링 으로부터 살포 된다 . 즉 , 스프레이 설비 는 스프레이 수 가 원자로 격납 용기 내 에서 순환 하 도록 구성 되 어 있 다 .