안녕 하 세요 부산 누수 탐지 전문 업체 활 건 누수 입니다 . 경동 보일러 를 콘 터 롤 박스 에서 가끔 02 에러 코드 가 뜨 는 이유 는 난방 수 입니다 . 아래 집작 은 방 천정 에 얼룩 과 벽지 가 졌 어 이 군요 원인 을 찿 으려 윗집 에서 누수 검사 를 실시 하 니 역시 난 방 에서 에어 가 조금 씩 빠지 는 것 을 확인 하 고 청 음식 탐지기 로 정밀 탐지 를 실시 하 여 누수 지점 을 포착 ! ! 누수 지점 을 확인 해 보 니 배관 이 오랜 세월 에 배관 일부 경하 로 인하 여 누수 가 발생 하 였 군요 하 자 가 있 는 부분 을 잘 살펴서 배관 을 절단 하 고 새 배관 으로 교체 하 기 위하 여 새 부속 과 비피 관 으로 수리 를 합니다 . 깔끔 하 게 배관 을 교체 후 중요 한 작업 인 다시 누수 검사 를 실시 하 여 또 다른 곳 에 누수 가 있 는지 수리 한 부분 이 잘 되 어 는 지 를 다시 한번 더 누수 검사 를 실시 하 여 이상 이 없 음 을 확인 합니다 . 이상 으로 난 반 배관 누수 를 모르타르 로 깨끗 하 게 마무리 작업 을 하 여 동래구 아파트 난방 누수 작업 을 마참 니 다 . 누수 가 발생 하 면 빨리 누수 전문 업체 에 의뢰 하 여 고치 는 것 이 최선 의 방 벙이죠이댁에는 개인 보험 에 일상 생활 배상 책임 이 있 어서 보험 으로 비용 을 청구 할 수 있 도록 서류 와 사진 을 보내 드렸 습니다 . 저 의 활 건 누수 는 최선 을 다 하 여 누수 로 인한 고민 을 해결 하 도록 항상 노력 하 겠 습니다 . 언제 던지 상담 가능 하 니 연락 바랍니다 . 활 건 누수 : 010 - 9234 - 3580 공유 하 기 글 요소 사업자 정보 표시 | | | 사업자 등록 번호 : -- | TEL : -- | 사이버 몰의 이용 약관 바로 가 기