남양주 누수 탐지 , 오남 누수 탐지 , 한 신 아파트 누수 탐지 , 일상 생활 배상 책임 보험 해결 현장 . 포천 누수 탐지 , 양주 누수 탐지 , 동두천 누수 탐지 , 의정부 누수 탐지 , 구리 , 하남 누수 탐지 수도 설비 전문 . ​ 남양주 누수 탐지 오 남 누수 탐지 한 신 아파트 누수 탐지 는 수전 엘보 와 하수구 유가 문제 로 누수 된 현장 입니다 . ​ 1 . 증상 아래층 베란다 아래 로 누수 되 어 누전 사고 가 발생 했 습니다 . 남양주 누수 탐지 오 남 누수 탐지 전문 고려 수도 설비 119 에 누수 탐지 의뢰 해 주 셨 습니다 . ​ 2 . 처리 배관 에 압력 검사 를 시행 하 였 습니다 . 온수 에서 그리고 냉수 에서 압력 이 조금 씩 빠졌 습니다 . 새 는 양 이 미세 하 여 남양주 누수 탐지 , 가스 탐지기 를 동원 하 여 누수 위치 를 살펴보 았 습니다 . 세탁실 의 수전 엘보 에서 반응 이 왔 고 , 파쇄 해 보 니 수전 엘보 틈 에 문제 가 있 었 습니다 . 냉온 수 수전 엘보 를 모두 교체 하 였 습니다 . 하수구 의 유가 도 방수층 이 소실 되 어 거의 물 흙 상태 였 습니다 . 하수구 유가 도 방수 처리 를 해 드렸 습니다 . 이후 압력 검사 를 다시 시행 하 였 고 더 이상 의 이상 이 없 음 을 확인 하 였 습니다 . 일상 생활 배상 책임 보험 에 가입 되 어 있 으시 어 필요 한 서류 를 안내 해 드렸 습니다 . 남양주 오남 누수 탐지 잘 마무리 되 었 습니다 . ​ 3 . 에피소드 몇 달 전 에 거실 에서 누수 되 어 수리 를 해 드린 집 이 었 습니다 . 집 주인 께서 워낙 찬찬 하 셔서 검사 진행 상황 을 잘 설명 해 드렸 고 다시 연락 을 주 시 어 감사 했 습니다 . 이번 누수 의 경우 는 다른 위치 에서 생긴 일 이 지만 또 누수 가 발생 하 여 마음 이 좀 그랬 던 현장 이 었 습니다 . 그래도 집 주인 께서 긍정 적 이 시 어 공사 진행 과 마무리 가 잘 진행 되 었 습니다 . 남양주 오남 누수 탐지 제대로 해결 되 었 습니다 . 공유 하 기 글 요소 사업자 정보 표시 | | | 사업자 등록 번호 : -- | TEL : -- | 사이버 몰의 이용 약관 바로 가 기