원안 위 는 하나로 가 멈춘 7 월 30 일 부터 이달 6 일 까지 한국 원자력 안전 기술원 현장 조사단 을 파견 해 안전 성 영향 평가 에 대한 현장 점검 을 마쳤 다 . 원안 위 에 따르 면 하나 로 자동 정지 는 정 지봉 구동 계통 에 공기 를 공급 하 는 감압 밸브 의 압력 이 이 물질 로 인해 감소 함 에 따라 정지 봉 이 낙하 해 발생 한 것 으로 확인 됐 다 . 원안 위 는 ' 하나 로 운영 기관 인 원자력 연구원 에 3 차례 에 걸쳐 사건 조사 보고서 보완 을 요구 한 결과 감압 밸브 교체 와 함께 점검 절차 서 개정 , 원자로 정지 유발 가능 요소 점검 등 의 개선 이 이뤄졌 다 ' 며 ' 원자력 연구원 의 재발 방지 대책 이 적절 하 다고 판단 된 만큼 하나로 가 안 전하 게 운영 될 수 있 음 을 확인 했 다 ' 고 설명 했 다 .