도 20 의 ( b ) 를 참조 하 면 , 가스 배관 의 관내 압력 손실 은 , 50 m 의 길이 를 가지 는 장 배관 에서 냉방 모드 일 때 , 연성 스테인리스 강관 의 압력 손 실량 이 종래 동 배관 의 압력 손 실량 보다 약 16 . 9 KPa 작 다 . 상세히 , 냉방 모드 에서 , 상기 연성 스테인리스 강관 의 압력 손 실량 ( △ P ) 은 약 50 . 7 KPa 이 며 , 상기 동 배관 의 압력 손 실량 ( △ P ) 은 약 67 . 6 KPa 이 다 . 즉 , 장 배관 ( 50 m ) 의 냉방 모드 에서 , 상기 연성 스테인리스 강관 의 압력 손 실량 은 상기 동 배관 의 압력 손 실량 보다 약 26 % 감소 한 값 을 가진다 .