3 상 교류 발전기 는 계자 코일 을 회전 시키 는 것 으로 여기 에 직류 를 흐르 게 하 여 단자 를 축 에 장치 한 슬립링 ( slip ring ) 에 연결 하 고 , 링 위 에 장치 한 브러시 에 직류 전원 을 연결 한다 . 직류 전원 에 직류 발전기 를 연결 한 것 을 여자기 라 한다 . 또한 , 계자 권 선 과 정류기 및 정류기 용 3 상 전원 모두 를 회전자 쪽 에 수용 하 는 방식 이 있 다 . 이것 을 브러시 없 는 교류 발전기 즉 브러시 리스 교류 발전기 라고 하 는데 , 슬립링 이나 브러시 가 없 기 때문 에 브러시 가 마모 된다거나 교환 할 필요 가 없 어 보수 하 기 가 쉽 다 . 이 경우 에 는 계자 코일 의 전류 를 조절 하 려면 3 상발 전기 쪽 의 작 은 계자 코일 의 전류 를 조절 한다 . 3 상 교류 발전기 는 용량 이 큰 것 이 많 고 , 큰 전력 계통 의 전력 공급원 으로 되 어 있 다 . 용량 이란 3 상 의 각 권선 에 발생 할 수 있 는 전압 과 흘릴 수 있 는 전류 의 곱 의 3 배 이 며 , 볼트암페어 ( VA ) 라는 단위 로 나타낸다 . 최대급 의 용량 은 터빈 발전기 에서 는 수십 만 kVA 이 고 , 수차 발전기 의 경우 는 십 여 만 kVA 이 다 . 이 와 같이 발전기 가 크 면 치수 와 무게 도 커 지 기 때문 에 , 전기 적 으로 나 기계 적 으로 최 고급 에 속하 는 기술 에 의하 지 않 으면 만들 수 없 다 . 그리고 직류 발전기 는 대부분 회전 전기 자형 이 적용 된다 . 이 는 회전자 를 어떤 방향 으로 회전 시키 면 회전자 에 수용 된 도체 에 발생 하 는 기전력 이 교류 되 므로 , 이것 을 직류 로 바꾸 는 동작 을 시킬 필요 가 있 기 때문 이 다 . 직류 발전기 의 극수 는 2 극 외 에 4 극 이나 6 극 과 같 은 다극 으로 도 할 수 있 다 . 직류 발전기 의 회전 부분 의 각 코일 에 발생 한 기전력 이 정류자 와 브러시 를 통해서 직류 로서 나오 게 된다 . 고정 측 의 계자 코일 에 직류 를 보내 는 방식 에 는 다른 직류 전원 , 예 를 들 면 전지 나 그 밖 의 직류 발전기 등 을 사용 하 는 타려 식과 , 자체 에서 생긴 직류 전압 을 사용 하 는 자려 식 이 있 다 . 자려 식 은 전원 을 준비 하 지 않 아도 되 는 간편 성 이 있 기 때문 에 널리 사용 되 고 있 다 . 자려 식 에 는 계자 저항 이 라고 하 는 가감 저항 이 사용 되 는데 , 이 저항 에 의해 여자 전류 를 가감 하 여 발전기 단자 의 전압 을 바꾼다 . 직류 발전기 의 특수 한 것 으로 는 단극 발전기 가 있 다 . 이 발전기 는 회전 부분 에 도체 원통 을 두 고 , 고정 측 의 자극 에 의한 자기장 이 축 의 중심 방향 으로 향하 게 한 것 으로서 도체 원통 의 전 후단 에 나타나 는 직류 전압 을 그대로 끌어내 는 것 이 어서 정류 할 필요 는 없 지만 , 최고 30 V 안팎 으로 얻 을 수 없 다 . 그러나 전류 는 10 만 A 를 넘 는 큰 용량 의 것 도 있 다 .