냉매 회로 ( 10 ) 로부터 냉매 가 외부 로 누설 하 면 , 냉매 회로 ( 10 ) 내 의 냉매 량 이 감소 한다 . 그리고 냉매 회로 ( 10 ) 내 의 냉매 량 이 감소 하 면 , 주로 , 실외 열 교환기 ( 23 ) 의 출구 에 있 어서 의 과냉 각도 ( SCo ) 가 작아지 는 경향 이 나타나 고 , 이것 에 수반 하 여 , 실외 열 교환기 ( 23 ) 에 있 어서 의 냉매 량 ( Mc ) 이 감소 하 고 , 다른 부분 에 있 어서 의 냉매 량 이 대략 일정 하 게 유지 되 는 경향 이 된다 . 이 때문 에 , 상술 의 스텝 S 42 에 있 어서 연산 된 냉매 회로 ( 10 ) 전체 의 냉매 량 ( M ) 은 , 냉매 회로 ( 10 ) 로부터 의 냉매 누설 이 생기 고 있 는 경우 에 는 초기 냉매 량 검지 운전 에 있 어서 검지 된 기준 냉매 량 ( Mi ) 보다 도 작아지 고 , 냉매 회로 ( 10 ) 로부터 의 냉매 누설 이 생기 고 있 지 않 은 경우 에 는 기준 냉매 량 ( Mi ) 과 대략 같 은 값 이 된다 .