[ 부산 . 진해 . 김해 경남 전 지역 누수 추천 업체 ] 내동 현대 3 차 아파트 거실 장판 아래 바닥 에 물 이 가득 합니다 ? 안녕 하 세요 . 즐거운 휴일 아침 입니다 . 오늘 은 여유 있 게 포스팅 을 해 볼까 합니다 . ​ 얼마 전 김해 내동 에 있 는 현대 3 차 아파트 에 거주 하 시 는 고객 님 께서 거실 장판 이 음부 에서 물 이 올라온다고 해서 방문 한 현장 입니다 . ​ 그런데 아직 아랫집 에 물 이 떨어진다고 연락 은 없 다고 하 네요 . 말 로 만 듣 기 에 참으로 특이 한 현상 입니다 . ​ 장판 위 로 물 이 올라올 정도 의 물 의 양 이 면 분명 아랫집 에 는 큰 피해 가 있 을 텐데 ? ​ 아무튼 현장 을 방문 해서 보 면 알 겠 죠 . 긴급히 방문 하 였 습니다 . ​ 먼저 장판 을 들 어서 현장 을 확인 해 보 았 습니다 . 아래 사진 들 처럼 물기 가 가득 합니다 . ​ 혹시나 베란다 물 청소 를 하 시 는지 물 어 보 니 잠깐 물 로 화분 에 물주 고 바닥 을 아주 잠깐 청소 를 한다고 하 시 네요 . ​ 그런데 베란다 방수 라고 보 기 에 는 물 의 양 이 많 습니다 . ​ 그래서 우선 간 이 배관 체크 를 해 보 니 온수 라인 에 밀림 이 있 어 보 입니다 . 그러나 정밀 검사 를 해 보 아야 정확히 알 수 있 습니다 . 먼저 온수 라인 에 검사 를 진행 합니다 . ​ 그런데 세탁기 가 보일러실 앞 을 가로막 고 있 어 작업 에 큰 불편 함 이 예상 됩니다 . 힘들 게 세탁기 를 앞 으로 당기 고 세탁기 를 넘어가 서 온수 라인 에 정밀 검사 를 실시 합니다 . ㅜㅜ 그런데 압력 을 넣 어서 확인 결과 아무런 변화 가 없 습니다 . 이제 난방 배관 에 압력 을 넣 어서 정밀 검사 를 진행 합니다 . ​ 압력 을 걸 자 처음 에 아주 미세 한 움직임 이 있 습니다 . ​ 난방 배관 누수 인가 ? ​ 그러나 이 정도 는 처음 배관 에 압력 이 들 어 가 면서 팽창 하 면서 생기 는 변화 입니다 . ​ 잘못 판단 하 면 배관 누수 라고 오판 할 수 있 습니다 . ​ 조금 시간 을 갖 고 지켜보 니 제 판단 에 는 이상 이 없 습니다 . ​ 난방 배관 을 다시 보일러 에 연결 하 고 보일러 를 가동 해서 열화상 카메라 로 난방 배관 을 다시 한 번 확인 해 봅니다 . 보일러 가동 이 계속 되 면서 난방 배관 코일 이 열화상 카메라 에 들 어 납니다 . 바닥 에 물 기 가 있 는 난방 배관 주변 으로 확인 을 해 보 니 별다른 이상 징후 가 역시 나 없 습니다 . ​ 사실 열화상 카메라 는 난방 배관 라인 을 확인 하 고 찾 는데 보조 활용 도구 이 지 누수 를 찾 는 주 장비 는 아닙니다 ! ​ 최종 검사 결과 난방 배관 도 역시 아닙니다 ! ​ 곰곰히 생각 끝 에 혹시나 하 는 마음 에 집 주인 께 평소 하 시 던 대로 화분 에 물 을 주 고 베란다 를 어떻게 청소 하 시 는지 재연 을 부탁 합니다 . ​ 베란다 바닥 에 물 을 조금 뿌렸 는데 거실 바닥 으로 물 이 들어옵니다 . ​ 드디어 찾 았 습니다 . 확인 해 보 니 샷 시 아래 가 틈 이 그대로 있 어 적 은 양 의 물 도 그대로 들어오 게 되 었 네요 . ​ 전체 물기 를 확실히 제거 하 고 샷 시 틈 을 실리콘 으로 깔끔 하 게 막 아 드렸 습니다 . 이제 장판 도 원위치 로 조치 하 였 습니다 . 이 현장 은 확실히 꼼꼼 하 게 모든 가능 성 을 염두 해 두 어야 한다는 생각 을 다시 들 게 하 는 현장 이 었 습니다 . ​ 지금 까지 저 의 포스팅 을 읽 어 주 셔서 감사 합니다 ! ^^ # 내동 현대 3 차 아파트 # 김해 내동 아파트 # 베란다 누수 # 김해 누수 추천 업체 # 양산 누수 추천 업체 # 화명동 누수 # 구포 누수 # 창원 누수 # 함천 누수