이 경우 , S 42 단계 는 상기 난방 운전 의 용량 이 제 1 용량 범위 내이 면 상기 저압 스위치 가 OFF 되 었 는지 를 판단 하 고 , 상기 난방 운전 의 용량 이 상기 제 1 용량 범위 보다 큰 제 2 용량 범위 내이 면 상기 중압 스위치 가 OFF 되 었 는지 를 판단 하 고 , 상기 난방 운전 의 용량 이 상기 제 2 용량 범위 보다 큰 제 3 용량 범위 내이 면 상기 고압 스위치 가 OFF 되 었 는지 를 판단 하 는 단계 를 포함 할 수 있 다 . 일 예 로써 , 가스 난방기 ( 10 ) 의 최대 운전 용량 대비 , 상기 제 1 용량 범위 는 40 ~ 60 % 이 고 , 상기 제 2 용량 범위 는 60 ~ 80 % 이 고 , 상기 제 3 용량 범위 는 80 ~ 100 % 일 수 있 다 .