다음 , 도 1 또는 도 2 에 나타낸 본 출원인 의 선 등록 변압기 에서 3 상 전원 에 고조파 가 유입 된 경우 에 이 를 자동 으로 상쇄 하 고 3 상 전원 선 중 하나 가 결상 된 경우 에 이 를 자동 으로 복구 하 는 동작 원리 를 도 7 의 벡터 도 를 참조 하 여 설명 한다 . 도 7 의 좌측 은 도 1 에 나타낸 장치 의 동작 벡터 도 이 고 , 우측 은 위상 을 정상 으로 ( 위상 을 반대 로 하 면 더 많 은 고조파 가 빨리 제거 됨 ) 해서 고조파 가 3 상 의 위상 을 차례 로 지나 는 것 을 보인 파형 의 흐름 도 이 다 . 순서 의 편의 상 , R , S , T 중 R 상 전력 을 대표 로 하 여 설명 한다 .