도 21 의 ( b ) 를 참고 하 면 , 장 배관 ( 5 m ) 에서 냉방 모드 일 때 , 냉방 능력 은 연성 스테인리스 강관 이 약 7 . 77 ( kW ) 이 고 , 상기 종래 동 배관 과 의 이 약 8 . 03 ( kW ) 이 다 . 즉 , 상기 연성 스테인리스 강관 의 열량 ( Q ) 은 상기 동 배관 의 약 103 . 4 % 증가 한 값 을 가진다 . 그리고 , 동 배관 의 소비 전력 은 약 2 . 08 ( kW ) 이 고 , 상기 연성 스테인리스 강관 의 소비 전력 은 약 2 . 08 ( kW ) 이 다 . 따라서 , 효율 ( COP ) 은 , 상기 동 배관 에서 3 . 74 이고 , 상기 연성 스테인리스 강관 에서 3 . 86 이 므로 , 상기 연성 스테인리스 강관 이 종래 동 배관 의 약 103 . 2 % 로 향상 된 효율 을 가진다 .