화재 진 압부 ( 120 ) 는 , 컨트롤러 ( 130 ) 로부터 전송 된 기동 신호 에 응답 하 여 , 구조물 ( 20 ) 의 내부 로 탱크 ( 122 ) 내 의 소화제 ( 121 ) 를 분사 하 는 동작 을 수행 할 수 있 다 . 상세히 는 , 화재 진 압부 ( 120 ) 는 , 기동 신호 에 포함 된 분 사량 및 / 또는 분사 속도 를 나타내 는 데이터 에 따라 , 탱크 ( 122 ) 로부터 구조물 ( 20 ) 내부 로 분사 되 는 소화제 ( 121 ) 의 양 과 속도 중 적어도 하나 를 조절 할 수 있 다 . 즉 , 화재 진 압부 ( 120 ) 에 의한 소화제 ( 121 ) 의 분사 량 및 분사 속도 는 , 컨트롤러 ( 130 ) 로부터 의 기동 신호 에 대응 할 수 있 다 .