주변 온도 테이블 범위 비교기 ( 1904 ) 가 전압 보정 된 주변 온도 ( COvTa ) ( 1824 ) 가 테이블 범위 를 벗어난 것 을 판단 하 면 제어 가 주변 온도 범위 바닥 으로 전달 됩니다 . 전압 보정 된 주변 온도 ( COvTa ) ( 도 18 ) 와 테이블 범위 의 하단 을 비교 하 여 전압 보정 된 주변 온도 ( COvTa ) ( 1824 ) 를 비교 하 도록 구성 된 비교기 ( 1906 ) 는 1824 의 전압 보정 된 주변 온도 ( COvTa ) 의 여부 를 결정 한다 . 테이블 의 범위 보다 적 습니다 . 테이블 의 범위 의 바닥 은 14 . 6 ° C 와 같 은 모든 테이블 중 의 가장 낮 은 주변 온도 이 다 . 주변 온도 범위 - 하단 비교기 ( 1906 ) 는 도 33 에서 블록 ( 3306 ) 을 수행 한다 . 추가 예 에서 , 전압 보정 된 주변 온도 ( COvTa ) 가 287 . 15 ° K ( 14 . 0 ° C ) 인 경우 , 이 는 가장 낮 은 주변 온도 ( 14 . 6 ° C ) 보다 낮 습니다 . 테이블 , 다음 전압 보정 된 주변 온도 ( COvTa ) 테이블 범위 의 하단 보다 적 습니다 .