또한 , 장 배관 ( 50 m ) 에서 난방 모드 일 때 , 동 배관 의 난방 능력 은 약 8 . 92 ( kW ) 이 고 , 상기 연성 스테인리스 강관 의 난방 능력 은 약 9 . 07 ( kW ) 이 다 . 즉 , 상기 연성 스테인리스 강관 의 열량 ( Q ) 은 상기 동 배관 의 약 101 . 7 % 값 을 가진다 . 그리고 소비 전력 은 동 배관 이 약 2 . 54 ( kW ) 이 고 , 상기 연성 스테인리스 강관 이 약 2 . 53 ( kW ) 이 다 . 따라서 , 효율 ( COP ) 은 , 상기 동 배관 에서 3 . 51 이 고 , 상기 연성 스테인리스 강관 에서 3 . 58 이 므로 , 상기 연성 스테인리스 강관 의 효율 은 종래 동 배관 의 효율 대비 약 102 % 로 향상 된다 .