◆ TANK 초기 설계 및 TBE & CLARIFICATION 시 고려 사항 ◆- 해당 지역 의 local regulation 에 대해서 확인 하 라 . 1 . data sheet 에서 제공 된 tank volume 에 따른 tank height 의 적정 성 검토 . - spec . 상 에서 freeboard 요구 사항 이 있 는가 ? - internal floating roof system 이 적용 으로 height 변경 은 없 는가 ? - floating roof type 으로 seal 에 의한 tank height 변경 은 없 는가 ? 2 . Data sheet 상 에서 제공 된 design condition 이 타당 한가 ? - Design pressure 가 타당 한가 ? - MDMT 의 조건 이 문제 가 없 는가 ? - Design temperature 조건 이 적용 되 는 code ( standard ) 상 문제 가 없 는가 ? - 소방 법 혹은 fire fighting system 이 적용 되 는가 ? - Tank 의 type 선정 이 타당 한가 ? ( 제공 받 은 data sheet 상 의 cert . 혹은 dart or frt . 로 설계 시 문제 가 없 는가 ? )- Spec . 상 에서 calculation method 에 대한 기준 이 명시 되 었 는가 ? - 설계 조건 으로 제시 된 sp . gr 에 따라서 설계 압력 condition 이 합당 한가 ? - Wind & seismic 조건 이 spec . 상 에서 지정 되 어 있 는가 ? - Seismic condition 에서 sp . 혹은 ss . so 값 중 에서 지정 된 것 이 있 는가 ? - design liquid level 에 대해서 특별 한 요구 조항 이 있 는지 파악 하 라 ( 간혹 이유 여하 를 막론 하 고 설계 높이 는 tank 의 height 기준 으로 하 라는 spec . 요구 조항 이 있 을 수 있 다 ) - internal heating coil 이 요구 된 경우 , 설계 조건 을 확인 하 라 ( 길 이 . Schedule 적용 기준 . R . T . 시험 기준 ) 국내 시공 tank 의 경우 ; 고용 보험 , 건강 보험 , 연금 보험 , 퇴직 공제 부금 ( 4 대 보험 ) 관계 를 확인 하 라 . - 건설 산업 기본법 에 의해 추후 실비 정산 하 는 base - 산재 보험 은 건설 사 가 일괄 가입 한다 . ( 견적 시 계약금 을 포함 하 여 견적 하 도록 한다 ) 해외 시공 tank 인 경우 - 해당 지역 의 local regulation 에 대해서 확인 하 라 . 확인 하 고 Anchoring 이 필요 시 그 에 따른 대안 을 관련 부서 와 협의 하 여 결정 하 라 3 . Frangible joint 의 요구 사항 이 spec . 등 에 있 는가 ? 4 . Nozzle pipe 에 대한 schedule 의 기준 이 있 는가 ? - API 650 의 기준 을 적용 할 것 인지 ? 혹은 다른 standard 를 적용 할 것 인가 ? ( 특히 부식 여유 가 있 는 tank 는 반드시 고려 대상 이 됨 ) 5 . Tank 의 internal coating 등 에 대한 requirement 사항 이 있 는가 ? ( Coating 유무 에 따라서 tank 의 type 등 이 변경 될 수 있 으며 roof structure 가 external 로 변경 될 수 도 있 음 ) 6 . Tank 의 bottom under side 에 대한 painting 적용 에 대한 requirement 가 존재 하 는가 ? 7 . Annular plate 에 대한 spec . 상 의 다른 요구 사항 이 있 는가 ? ( 만약 , annular plate 가 들어간다면 shell 과 동일 재질 로 검토 하 라 ) 8 . Roof structure 에 대한 deflection limited 가 있 는가 ? ( 만약 , 관련 부서 인 건축 팀 의 확인 및 spec . 요구 조항 을 확인 하 고 특별 한 언급 이 없 다면 ( AISI 등 을 확인 하 고 1 / 240 으로 검토 하 라 ) 9 . Internal floating 혹은 external floating roof 에서 seal 에 대한 special requirement 가 있 는가 ? - Seal 이 들어가 는 경우 spec . 상 에서 shell inside welding seam 의 처리 방 안 에 대한 요구사항 이 있 는지 확인 하 라 만약 , 특별 한 요구사항 이 없 다면 inside welding seam 은 smooth grinding 으로 적용 하 라 10 . Internal floating 혹은 external floating roof 의 type 및 재질 등 에 대해서 spec . 상 의 요구 조항 이 존재 하 는가 ? 11 . 설계 조건 에 따른 내압 에 의한 anchoring 이 필요 시 관련 부서 인 토목 팀 에 제공 해 주 어야 하 는 loading 값 을 산출 하 였 는가 ? ( 내압 에 저항 하 는 foundation 의 uplifting force 에 대한 inform . 을 토목 팀 에 제공 하 는 것 을 검토 하 라 ) a ) Concrete ring wall type 인지 ? Concrete slab type 인지 ? 혹은 earth foundation type 인지 를 확인 하 고 Anchoring 이 필요 시 그 에 따른 대안 을 관련 부서 와 협의 하 여 결정 하 라 그러나 자의 적 인 해석 에 따른 접근 은 상당히 위험 하 므로 이 부분 에 대해서 는 많 은 고민 이 필요 하 다 . uplifting force 만 을 고려 할 것 인지 고민 하 라 ( 현 API 650 annex " f " 7 에서 는 내압 에 의해 anchor bolt 가 필요 하 면 각각 의 case 에 의한 uplifting force 를 산출 하 여 그 에 상응 하 는 foundation loading 을 갖 도록 되 어 있 으나 , 이 경우 는 tank 가 다른 것 은 고려 치 않 고 내압 에 따른 들림 에 의한 uplifting force 만 을 고려 한 것 으로 만약 , emergency vent 가 설치 된다면 달리 생각 해 볼 필요 도 있 다 . 그러나 자의 적 인 해석 에 따른 접근 은 상당히 위험 하 므로 이 부분 에 대해서 는 많 은 고민 이 필요 하 다 . 확인 하 라 . 초기 설계 단계 에서 자체 적 인 강도 계산 에 따른 Loading 값 과 실제 발주 이후 의 Vendor 에 의한 계산 결과 로 Loading 값 이 변경 되 어야 하 는 부분 이 있 으므로 관련 부서 엔 토목 팀 에 이 에 대한 내용 을 사전 에 알려 주 고 추후 토목 팀 의 이 의 제기 를 사전 에 방지 하 라 . 13 . 국내 소방 법 에 따른 별도 의 계산 에 따라 loading 값 이 ( wind & seismic moment ) 달라 질 수 있 으므로 국내 소방 법 이 적용 되 는 tank 인 경우 유념 하 라 . ( 즉 , Foundation loading 값 의 차이 로 인한 foundation 설계 가 달라질 수 있 다 ) ( 이 사항 은 해외 에서 시공 하 는 tank 인 경우 에 도 local regulation 에 따라서 고려 될 수 있 음 을 숙지 하 라 ) 14 . Tank accessories part ( emergency vent , gauge hatch , breather valve , frame arrester 등 ) 에 대한 scope 범위 를 확인 하 라 . ( Tank 의 자체 적 인 설계 상 에 의해서 필요 로 하 는 emergency vent 는 tank vendor 가 size & q ' ty 에 대해서 결정 하 고 공급 하 는 것 으로 확인 하 라 ) a ) Spec . 등 에서 추가 요구사항 ( 재질 , type 등 ) 이 있 는지 확인 하 여 vendor 에 사전 에 제공 하 여 견적 에 반영 토록 하 라 . 15 . Foam chamber & water spray system 이 들어가 는 경우 공급 범위 를 확실 하 게 정리 하 라 . ( 관련 부서 인 소방 기술 팀 과 tank vendor 간 의 scope & supply 범위 를 확실 하 게 정리 하 라 ) a ) 관련 한 spec . ( 재질 , 등등 ) 이 있 는지 파악 후 tank vendor 에 제공 하 라 . 16 . Tank 의 시공 시 필요 한 전기 의 공급 범위 를 확실 하 게 정리 하 라 . ( eng ' g 사 의 공급 이 라면 어디 까지 공급 을 할 것 인지 ? 혹은 자체 적 으로 발전기 를 사용 할 것 인지 ? _ 17 . Tank 의 수압 시 필요 한 용수 의 공급 범위 를 명확 하 게 정리 하 라 . ( 관련 부서 인 공사 팀 의 담당자 와 협의 토록 하 라 ) 18 . Cathodic protection 의 해당 유무 를 확인 하 여 관련 부서 인 전기 팀 과 정확 한 범위 및 inform . 를 확인 하 라 . 하부 에 설치 되 는 모든 nozzle 은 anchor bolt 를 피해 서 선정 토록 유도 하 라 . Tank 가 열처리 를 요구 하 는 tank 라면 ( fluid 성분 상 ) 이 에 대한 정확 한 내용 을 파악 후 tank vendor 에 숙지 시켜라 . a ) 현장 에서 열처리 를 해야 하 는 tank 라면 이 에 대한 열처리 에 대한 내용 이 견적 에 반영 되 었 는지 확인 하 라 ' b ) 추가 하 여 main process nozzle 을 제외 한 나머지 nozzle 에 대한 orientation 은 배관 팀 에서 제공 한 orientation 을 기준 으로 하 여 tank 의 여러 가지 간섭 사항 등 을 고려 하 여 장치 에서 최종 확정 된 orientation 을 주 는 것 으로 협의 하 라 . c ) Anchor bolt 가 들어가 는 tank 의 경우 사전 에 anchor bolt 의 수량 및 orientation 을 배관 팀 에 알려 주 고 하부 에 설치 되 는 모든 nozzle 은 anchor bolt 를 피해 서 선정 토록 유도 하 라 . 20 . Code ( standard ) 상 stress relief . 이 요구 된다면 orientation 을 제공 하 는 배관 ( 공간 설계 팀 ) 팀 에게 orientation 선정 시 가능 하 면 한 곳 으로 몰 아 줄 것 을 요청 하 라 . a ) 여기 에서 는 추가 하 여 main process nozzle 을 제외 한 나머지 nozzle 에 대한 orientation 은 배관 팀 에서 제공 한 orientation 을 기준 으로 하 여 tank 의 여러 가지 간섭 사항 등 을 고려 하 여 장치 에서 최종 확정 된 orientation 을 주 는 것 으로 협의 하 라 . b ) Anchor bolt 가 들어가 는 tank 의 경우 사전 에 anchor bolt 의 수량 및 orientation 을 배관 팀 에 알려 주 고 하부 에 설치 되 는 모든 nozzle 은 anchor bolt 를 피해 서 선정 토록 유도 하 라 . 21 . Side entry mixer 가 들어가 는 경우 정확 한 scope 를 확정 하 라 ( Rotating part 에서 공급 할 것 인지 ? 아니 면 tank vendor 가 공급 할 것 인지 ? b / n & gasket 는 누가 공급 할 것 인지 ? ) Mixer support 에 대한 사항 도 같이 명확 하 게 정리 하 라 . 관련 된 Part 에 대한 구조 계산 시 필요 하 면 FEM 을 적용 하 여 검증 할 것 인도 검토 하 라 . wrc 297 로 도 검토 가능 . 22 . 보온 이 적용 되 는 tank 인 경우 insulation support ring 에 대한 standard 의 존재 유무 를 파악 하 고 만약 , standard 가 없 다면 명확 한 support 에 대한 기준 을 tank vendor 에 제공 하 여야 한다 . 22 . Roof part 에서 취부 되 는 nozzle 의 경우 internal pipe 등 의 적용 유무 를 공정 및 제어 에 확인 하 라 . 추가 하 여 instrument nozzle 인 경우 internal pipe 등 이 존재 한다면 hole 의 기준 을 파악 하 여 vendor 에 초기 에 통보 하 라 . ( slot hole 인지 ? 일반 hole 인지 ? ) 23 . Spiral stairway 등 에서 특별 한 요구 조건 이 있 는지 확인 하 라 a ) 양쪽 stringer type 인지 ? b ) Step 등 이 grating or checked type 인지 ? c ) 이외 기타 의 roof p / f 등 이 hot dip . Galv . 인지 아니 면 painting 적용 기준 인지 ? 없 는지 확인 하 라 . Roof 의 gauge p / f 는 초기 단계 에서 정확 한 inform . 을 받 을 수 없 으므로 ton 당 base 로 정산 하 는 것 으로 검토 하 라 . 추가 하 여 roof gauge p / f 의 과도 한 loading 으로 인하 여 shell 의 두께 가 변경 되 는 경우 도 있 으므로 Shell 두께 가 낮 은 것 에 대해서 는 고려 하 라 . 추가 하 여 roof 의 gauge p / f 이나 roof plate side 에 는 배관 의 piping load 등 이 존재 할 가능 성 이 있 으므로 Roof structure ( rafter ) 등 을 설계 시 에 어느 정도 는 여유 를 두 어야 하 는 것 을 고려 하 라 . 또한 roof 의 gauge p / f 설치 에 따라서 roof nozzle 의 projection 등 이 늘어날 수 가 있 으므로 초기 견적 단계 에서 이 부분 에 대한 고려 를 하 여야 하 며 추가 cost impact 는 없 는 조건 임 을 확인 하 라 . 25 . 각 Nozzle 의 piping load 적용 기준 ( process nozzle 에 한함 ) 에 대해서 관련 부서 와 사전 에 협의 하 여 일반 적 인 vessel 등 에 적용 하 는 기준 이 아닌 ape 650 annex " p " 에 따라서 max . allowable load 를 산출 하 여 역 으로 관련 부서 에 주 는 것 으로 협의 하 라 . 만약 , shell 아래쪽 side 의 nozzle 이 아닌 roof side 의 process nozzle 에 대해서 도 loading check 를 하 여야 한다면 Special tool 을 ( 필요 시 FEM 도 고려 ) 적용 하 여 검토 토록 하 고 이 경우 에 도 실제 max . loading 에 대한 값 만 을 제공 하 는 것 으로 협의 하 라 . 이 와 같 은 사항 에 대해서 반드시 협의 된 결과 에 따라 vendor 에서 견적 단계 에서 반영 토록 조치 하 라 . 26 . Tank 의 wind 혹은 external pressure 에 따라서 wind girder 혹은 stiffener 등 이 필요 한 경우 가 있 다면 Tank 의 shell side 보온 여부 를 확인 하 고 , 추가 하 여 fire fighting system ( water spray system ) 이 적용 되 는 Tank 라면 가능 하 면 보 온 두께 를 벗어나 지 않 은 선 에서 부재 size 를 선정 토록 고려 하 라 . ( 이 경우 이 를 해결 하 려면 shell 의 두께 를 키워야 하 며 , shell 의 두께 를 키운 것 과 water spraysystem 등 의 추가 로 인한 cost 적 인 측면 에서 어느 것 이 경제 적 인지 를 검토 고려 하 라 ) 27 . Foundation side 의 grouting work 과 asphalt proofing work 에 대한 scope 을 토목 팀 과 확실 하 게 정리 하 라 . 이외 에 추가 하 여 spec . 상 에서 drip ring 등 에 대한 요구사항 이 있 는지 를 확인 하 고 반영 하 라 . 또한 이외 의 tank bottom under side 와 foundation 사이 에 추가 로 고려 해야 하 는 사항 이 spec . 등 에서 없 는지 확인 하 라 . Floating roof tank 의 경우 oil skimmer 혹은 drain system 이 장착 되 고 내부 에 coil 이 설치 되 면 orientation 에 대해서 고민 하 라 . 29 . Cleanout door 가 설치 되 는 tank 로 concrete ring wall type 의 foundation 을 가지 면 concrete ring wall 을 cutting 하 여야 함 을 숙지 하 라 . 30 . Cleanout door 가 설치 되 는 경우 anchor bolt 가 같이 설치 되 는 tank 라면 anchor bolt 의 간섭 여부 를 검토 하 라 . 31 . Floating roof tank 의 경우 dia : height 의 비 가 적절 한지 검토 하 라 Rolling ladder 설치 시 문제 가 없 는지 파악 하 라 . ( tank 의 sizing 에서 필수 요건 이 되 기 도 한다 ) 32 . Small diameter 를 가지 는 tank 로 sump 가 설치 된다면 ape 650 의 sump dimension 을 지키 게 되 면 sump 가 Tank center 로 몰리 게 되 므로 적절 하 게 조절 하 는 것 을 검토 하 라 . 33 . Tank 의 height 기준 이 ape 650 상 으로 는 bottom plate 윗면 기준 이나 eng ' g 업무 상 의 편의 를 위하 여 Volume 상 문제 가 없 다면 bottom under side 기준 으로 적용 하 라 . 34 . External floating roof tank 인 경우 max . liquid level 이상 의 shell inside 부분 에 대한 painting 적용 을 의무 화 해라 ( 초기 견적 시 부 터 tank vendor 에게 제공 하 고 견적 에 반영 토록 조치 하 라 ) External floating roof tank 인 경우 fire detector system 을 요구 하 는지 확인 하 라 . ( spec . 혹은 전기 부서 확인 ) ( API 650 Para 5 . 8 . 11 . 2 를 참조 하 라 ) 설계 상 anchor bolt 가 설치 되 는 tank 라면 아래 사항 을 고려 하 라 . a ) shell side 에 reinf . Pad 를 취부 하 여 shell 의 strength 를 만족 하 는 것 은 정상 적 인 해결 방법 이 아니 다 따라서 shell 이 박판 인 경우 이 고 anchor bolt 가 설치 된다면 필요 시 fem 를 수행 토록 고려 해야 한다 . b ) anchor bolt 의 부식 여유 에 대해서 확인 하 고 anchor bolt 의 수량 이나 size 는 반드시 충분 한 여유 를 갖 도록 설계 하 라 . 36 . Bidder 의 tank 의 용접 방법 에 대해서 파악 하 라 . ( spec . 이나 사업주 의 금지 조항 이 있 는지 를 확인 하 라 ) - automatic welding 기준 을 확인 하 라 . 예제 : ( EGW : shell vertical side , SAW : shell horizontal & bottom side ) 37 . 토목 팀 에 제공 하 는 수압 시험 시 의 설계 조건 과 Tank Loading Data 작성 에 유념 하 라 . 38 . Anchor bolt 가 필요 한 경우 anchor bolt 의 embedded length 에 대해서 고려 하 라 . 39 . Inside Coating 이 적용 된다면 Internal Pipe 의 Coating 가능 여부 를 파악 하 고 Coating 이 불가 한 경우 이 에 따른 대안 으로 S . S Pipe 을 적용 할 것 을 검토 하 라 . ( 이 경우 에 도 정확 한 pipe 의 schedule 을 결정 하 라 ) 40 . Tank 의 Process Inlet Pipe 가 Diffuser 의 기능 을 요구 하 는지 확인 하 라 . - Diffuser pipe 는 F . R . T 혹은 I . F . R . T 인 경우 는 SEAL 의 보호 측면 에서 도 중요 하 게 요구 된다 . ( API 650 Para 5 . 8 . 11 . 2 를 참조 하 라 ) 공유 하 기 글 요소