다음 , 제 2 단계 ( S 200 ) 는 지하수 의 유량 을 측정 한 뒤 유량 에 맞 는 염소 투 입량 을 계산 하 는 과정 이 며 , 제 3 단계 ( S 300 ) 는 계산 된 염소 투 입량 에 맞 는 염소 및 응집제 및 흡착제 를 포함 하 는 첨가제 를 상기 지하수 탱크 로 투입 하 는 과정 이 다 . 이때 , 유량 의 측정 은 초음파 기기 를 이용 하 여 비접 촉식 으로 수위 를 측정 할 수 있 으며 , 별도 의 물리 적 장치 를 이용 하 여 유량 을 측정 할 수 도 있 다 . 이러 한 방법 으로 지하수 의 유량 을 측정 한 뒤 이 에 맞 는 염소 투 입량 을 계산 하 는 과정 을 진행 하 는데 , 이러 한 염소 투 입량 은 처리 하 는 물 의 요구량 , 처리 장치 의 소비량 과 실제 살균 에 소요 되 는 양 등 의 요소 를 고려 하 여 결정 하 게 된다 . 이때 , 염소 의 투 입량 은 처리 수 1 L 당 2 내지 8 mg 의 염소 를 투입 하 는 것 이 바람직 하 다 . 더 하 여 , 염소 및 첨가제 는 펌프 를 통해 일정량 지하수 탱크 로 투입 될 수 있 다 .