인천 남동구 간석동 누수 탐지 추천 으로 방문 해서 다른 업체 에서 못 잡 은 누수 확실 하 게 잡 았 습니다 . ... 안녕 하 세요 . .. 반갑 습니다 . ... 아침 에 현장 날 갈 때 가 제일 즐겁 네요 . .... 현장 에 나가 서 누수 를 잡 으면 즐거움 이 두 배 가 됩니다 . .. 오늘 현장 은 # 숭의동 누수 공사 를 진행 한 댁 에서 소개 를 해 주 셨 습니다 . . 누수 사연 은 이렇 습니다 . . 두 달 전 부터 아래층 으로 누수 가 발생 했 습니다 . .. 다 가구 주택 이 고 총 10 집 이 살 고 계십니다 . ... 아래층 안방 천정 창문 위 에서 물 이 떨어져 가까운 동네 설비 업체 에 연락 을 해서 공사 를 하 셨 다고 합니다 . .. 몇 군데 인터넷 보 고 견적 을 물 어 보 니 공사 비용 이 너무 많 아서 가까운 동네 에 의뢰 를 하 셨 다고 합니다 . .. 두 분 이 오 셔서 둘러보 시 더니 떨어지 는 위 가 화장실 이 니 욕실 방수층 이 깨져서 물 이 샌다 면서 부분 공사 를 하 셨 다고 합니다 . .. 한 달 정도 는 잔수 가 떨어질 수 있 으니 지켜보 라고 하 셨 고 기다리 는 데 3 주 가 지나 도 떨어지 는 누수 양 이 점점 많 아 진다고 합니다 . .. 업체 에 전화 를 해 보 면 기다리 라고 만 하 니 정말 답답 하 다고 하 십니다 . . 아 는 지 인 분 이 누수 잘 잡 는다고 통화 를 해 보 라고 연락처 를 주 셔서 전화 를 주 셨 습니다 . .. 통화 를 해 보 니 수도 배관 검사 도 하 지 않 고 방수 공사 를 하 셨 습니다 . . 배관 검사 를 하 고 배관 에 이상 이 없 으면 방수 를 하 셨 어야 하 는데 그냥 방수 를 하 셨 다고 합니다 . .. 아무래도 헛 공사 를 하 신 거 같 습니다 . .. 공사 비용 을 아 낄 려다가 공사비 가 두 배 가 들어가 게 생겼 습니다 . . 모든 게 싸 다고 좋 은 건 아닙니다 . .. 그리고 저희 업체 와 공사비 도 그렇 게 차이 없 었 고요 . ... 그럼 누수 원인 을 함께 보 시 죠 !   3 층 에서 2 층 으로 누수 가 됩니다 . . 천장 에서 물 이 새요 . ...​   누수 때문 에 욕실 공사 를 하 셨 습니다 . . 욕조 도 들어내 고 바닥 은 일부 타일 실리콘 으로 공사 를 하 셨 습니다 . .​   먼저 온수 배관 보일러 난방 배관 검사 를 합니다 . .. 검사 결과 이상 이 없 었 습니다 . . 난방 , 온수 이상 이 없 으니 직수 검사 를 합니다 . . 10 집 들어가 서 수도 단속 을 하 고 공기압 점검 을 합니다 . .​   직수 냉수 에서 누수 가 확인 됩니다 . ... 욕실 세면대 직수 에서 누수 음 이 들립니다 . .. 누수 탐지기 로 탐사 를 해 보 니 소리 가 들립니다 . .​   앵글밸브 왕 뚜껑 을 확인 해 보 니 안쪽 에서 실 빵꾸 가 나 서 물 이 새 고 있 습니다 . . 안쪽 벽 은 젖 어 있 고요 . .. 실 빵꾸 가 나 서 물 이 새 는 게 확인 됩니다 . . 앵글밸브 뚜껑 이 덮 어 있 으니 물 이 안쪽 벽 으로 타 고 들어가 서 아래층 에 누수 가 발생 했 습니다 . ​   앵 븍밸브 교체 하 고 공기압 검사 를 다시 합니다 . ..​   새 부속 으로 수리 합니다 . .​   수리 하 고 다시 점검 을 했 는데 다른 곳 은 이상 이 없 었 습니다 . . 간석동 누수 마무리 합니다 . . 아 는 분 소개 로 방문 했 는데 누수 를 해결 해서 다행 입니다 . .. 감사 합니다 . ..# 간석동 가스 탐지기 # 간석동 보일러 수리 # 간석동 수도 수리 # 간석동 누수 잘 잡 는 곳 # 간석동 화장실 방수 # 간석동 욕실 누수