또한 , 표준 배관 ( 5 m ) 에서 난방 모드 일 때 , 난방 능력 은 동 배관 이 약 11 . 28 ( kW ) 이 고 , 상기 연성 스테인리스 강관 이 약 11 . 31 ( kW ) 이 다 . 즉 , 상기 연성 스테인리스 강관 의 열량 ( Q ) 은 상기 동 배관 의 약 100 . 2 % 증가 한 값 을 가진다 . 그리고 소비 전력 은 동 배관 이 약 2 . 55 ( kW ) 이 고 , 상기 연성 스테인리스 강관 이 약 2 . 55 ( kW ) 이 다 . 따라서 , 효율 ( COP ) 은 , 상기 동 배관 에서 4 . 43 이 고 상기 연성 스테인리스 강관 에서 4 . 44 이 므로 , 상기 연성 스테인리스 강관 이 종래 동 배관 의 약 100 . 2 % 로 향상 된 효율 을 가진다 .