또한 , 약제 에 의한 재생 이 불 필요 한 전기 탈 이온 ( electrodeionization , EDI ) 장치 가 개발 된 바 있 다 . 이러 한 EDI 장치 의 일 예 로서 , 음 이온 만 을 투과 시키 는 음 이온 교환 막 과 양이온 만 을 투과 시키 는 양이온 교환 막 사이 에 이온 교환 물질 ( 음 이온 교환 물질 및 / 또는 양 이온 교환 물질 ) 이 충전 된 탈염 실 을 구비 하 는 장치 가 알려져 있 다 . 상기 EDI 장치 에서 는 , 탈염 실 에서부터 보 아 음 이온 교환 막 및 양 이온 교환 막 의 각각 의 외측 에 농축 실 이 배치 되 고 , 탈염 실과 각 농축 실 이 , 양극 을 구비 하 는 양극 실과 음극 을 구비 하 는 음극 실 사이 에 배치 된다 . 탈염 실 에서 는 , 양극 에 가까운 측 에 음 이온 교환 막 이 배치 되 고 , 음극 에 가까운 쪽 에 양 이온 교환 막 이 배치 된다 . 탈염 실과 음 이온 교환 막 을 개재 하 여 인접 하 는 농축 실은 , 양 이온 교환 막 을 개재 하 여 양극 실과 인접 한다 . 탈염 실과 양이온 교환 막 을 개재 하 여 인접 하 는 농축 실은 음 이온 교환 막 을 개재 하 여 음극 실과 인접 한다 . 이러 한 EDI 장치 에 의해 피처 리수 로부터 처리 수 ( 탈 이 온수 ) 를 제조 하 기 위해서 는 , 양극 과 음극 사이 에 직류 전압 을 인가 한 상태 에서 , 탈염 실에 피처 리수 를 통과 시킨다 . 그러면 피처 리수 중 의 이온 성분 은 탈염 실 내 의 이온 교환 물질 에 흡착 되 어 탈 이온 처리 가 진행 되 고 , 이어서 탈염 실 로부터 탈 이온 수 가 유출 되 어 수득 되게 된다 .