도 2 c 에 도시 된 바 와 같이 , 평상시 제 1 PMU ( 100 ) 및 제 2 PMU ( 100 ') 는 송전선 로 양 단의 전압 및 전류 를 측정 하 며 , 사고 가 발생 하 지 않 을 시 에 는 양 단 에서 측정 된 각각 의 전압 ( VS , VR ) 의 합 은 일정 한 값 ( 0 ) 을 갖 게 된다 . 따라서 , 컴퓨터 ( 200 ) 는 제 1 PMU ( 100 ) 및 제 2 PMU ( 100 ') 에서 각각 측정 된 전압 VS 와 VR 의 값 의 합 이 0 ( 제로 ) 인지 여부 를 판단 하 고 , 두 전압 의 합 이 0 이 아닐 경우 , 사고 발생 이 라 판단 한다 .