[ 진해 누수 추천 ] 용원 안골동 부영 아파트 아랫집 천정 에서 물 이 떨어집니다 . 안녕 하 세요 . 오늘 은 진해 용원 에 위치 한 부영 아파트 누수 현장 을 소개 할까 합니다 . ​ 이 세대 역시 아랫 집 에서 물 이 떨어진다고 연락 이 와서 방문 하 였 습니다 . ​ 먼저 세대 를 방문 해서 수도 계량기 간 이 테스트 를 진행 합니다 . ​ 간 이 테스트 결과 온수 배관 라인 에 문제 가 있 습니다 . ​ 그래서 정밀 검사 를 진행 하 기 위해 수도 꼭지 를 분리 하 고 온수 라인 에 검사 를 진행 합니다 . 일정 한 압력 을 걸어서 체크 중 입니다 . ​ 역시 배관 에 문제 가 있 어 압력 이 서서히 빠집니다 . 그러므로 바로 가스 탐지기 로 위치 를 찾 는 작업 을 진행할 것 입니다 . 가스 반응 위치 를 찾 던 중 싱크대 아래 온수 배관 라인 에서 반응 을 합니다 . ​ 그러나 청 음식 탐지기 로 위치 를 한번 더 확인 해야 합니다 . ​ 청 음식 탐지기 로 확인 해 보 니 싱크대 아래 가 확실 합니다 . ​ 그래서 싱크대 를 바로 분리 합니다 . ​ 싱크대 는 정말 많이 분리 하 고 조립 해서 이제 는 금방 합니다 . 싱크대 분리 가 끝났으니 열심히 터파 기 작업 을 진행 합니다 . ​ 난방 분배 기 때문 에 공간 이 너무나 좁 습니다 . ㅜㅜ 터파 기중 에 가스 가 빠지 는 소리 가 귀가 에 들립니다 . ​ 너무나 반가운 소리 입니다 . 드디어 찾 았 습니다 . 영상 으로 확인 을 해 보 시 겠 습니다 . 역시 노랭이 PPC 배관 은 문제 가 많 습니다 . ㅜㅜ ​ 위 에 사진 처럼 수축 과 팽창 을 하 면서 배관 이 갈라졌 습니다 . ​ 이 배관 은 이상 하 게 이런 경우 가 많이 있 습니다 . 생산 과정 에서 특히 약한 부분 이 있 었 나 봅니다 . ​ 기존 배관 을 잘라 내 고 이제 새로운 배관 으로 연결 을 하 였 습니다 . ​ 그리고 나 서 교체 한 배관 에 압력 을 걸 어 다시 정밀 검사 를 실시 합니다 . ​ 다른 쪽 은 문제 가 없 는지 ? 교체 한 부분 에 는 문제 가 없 는지 ? 한번 더 확인 합니다 . ​ 다행히 아무런 문제 가 없 습니다 . ​ 이제 는 미장 을 완료 하 고 싱크대 를 조립 합니다 . 싱크대 아래 수전 들 도 연결 완료 하 였 습니다 . 마지막 으로 정밀 검사 를 실시 한 수 도 꼭지 도 원래 되 로 조립 을 완료 하 였 습니다 . 이렇게 해서 진해 용원 안골동 부영 아파트 아랫집 천정 에서 물 이 떨어집니다 . ​ 누수 현장 을 완료 하 였 습니다 . ^^​# 진해 누수 # 진해 누수 업체 추천 # 안골동 부영 아파트 # 용원 누수 # 녹산 누수