[ 인터뷰 ] 서병택 설비 공학 회 역류 방지 전문 위원회 위원장 ( 용인 송담 대 교수 ) 
 “ 역류 오염 심각 성 이해 
 효과 적 인 방지 프로그램 개발 할 것 ” 
 역류 는 사용 된 물 이나 유해 한 물질 이 음용수 로 유입 되 는 것 을 말 하 며 전염병 등 이 발생 할 수 있 다 . 역류 에 의한 대표 적 인 사례 가 1932 ~ 1933 년 미국 시카고 에서 열린 만국 박람회 기간 중 이질 이 퍼져 98 명 이 사망 하 고 1 , 409 명 의 환자 가 발생 하 기 도 했 다 . 국내 에서 도 다양 한 역류 사고 가 있 었 다 . 
 건축 기계 설비 설계 기준 등 에 역류 방지 규정 이 마련 돼 있 으나 선진국 기술 수준 대비 미미 한 부분 이 있 어 이 를 수정 , 보완 하 기 위해 대한 설비 공학 회 위생 부문 위원회 에 ‘ 역류 방지 전문 위원회 ’ 가 구성 됐 다 . 초대 위원장 으로 선임 된 서병택 용인 송담 대학교 건축 소방 설비 과 교수 를 만나 봤 다 . 
 ■ 역류 는 무엇 인가 
 역류 는 사용 된 물 또는 기타 유해 한 물질 의 혼합물 이 음용수 의 분배 파이프 시스템 으로 유입 되 는 바람직 하 지 않 은 물 의 역전 흐름 을 의미 한다 . 배관 시스템 에서 물 의 순환 은 차압 이 생성 될 때 즉각 적 으로 나타나 는데 임의 지점 에서 차압 의 역전 이 일어날 경우 물 의 순환 이 또한 역전 되게 된다 . 
 이 에 따른 역류 조건 에 는 역 사이 폰 ( Back siphonage ) 과 역 압 ( Back pressure ) 등 두 가지 유형 이 있 다 . 역 사이 폰 은 공급 관 에 음압 또는 부압 이 존재 해 바람직 하 지 않 은 물질 이 음용수 공급원 에 ‘ 흡입 ’ 될 때 발생 한다 . 
 역류 는 역 사 이 폰 작용 이외 의 역 압 으로 인해 발생 할 수 있 다 . 한쪽 의 압력 이 다른 압력 을 초과 하 는 상호 연결 된 유체 시스템 에서 압력 차 의 결과 로 고압 측 에서 저압 측 으로 흐를 수 있 다 . 유체 흐름 은 고압 에서 저압 으로 유동 하 며 이러 한 유형 의 역류 는 2 개 이상 의 배관 시스템 이 유지 되 는 건물 에서 중요 하 다 . 
 물 공급 은 일반 적 으로 도시 상수도 에서 직접 압력 을 받 으며 가끔 부스터 펌프 가 사용 된다 . 보조 시스템 은 원심펌프 에 의해 가끔 가압 되 지만 역 압 은 보일러 의 가스 또는 증기 압력 에 의해 발생 될 수 있 다 . 
 어떤 이유 로 든 음용수 시스템 의 압력 이 연결 된 시스템 보다 낮 은 압력 으로 떨어지 면 차압 의 역전 이 발생 할 수 있 다 . 이러 한 유형 의 역류 를 피하 는 가장 확실 한 방법 은 두 시스템 의 전체 또는 완전 한 분리 다 . 다른 방법 으로 는 기계 장치 를 설치 하 는 방법 이 있 다 . 모든 방법 은 일상 적 인 검사 및 유지관리 가 필요 하 다 . 배관 시스템 은 배관 에서 하나 의 오동작 또는 기계 고장 의 가능 성 이 있 는 경우 추가 보호 를 위해 설치 되 는 경우 가 많 다 . 
 화재 예방 시스템 이 그 예 다 . 또 다른 예 는 보일러 에 이중 급수 연결 을 사용 하 는 것 이 다 . 이러 한 설치 는 가끔 크로스 커넥션 상태 로 건강 에 위험 을 초래 할 수 있 다 . 
 ■ 역류 에 인한 사고 사례 는 
 역류 로 발생 한 사례 는 현재 까지 도 발생 하 고 있 지만 역류 의 중요 성 을 인식 하 게 된 중요 사례 가 있 다 . 미국 은 위생 설비 에 관한 제반 규정 이나 기술 이 가장 잘 정비 돼 있 는 국가 로 세계 각국 의 모델 이 되 고 있 지만 이러 한 발전 의 계기 가 된 것 이 시카고 만국 박람회 기간 중 의 음용수 오염 사건 이 다 . 
 1932 ~ 1933 시카고 에서 개최 된 만국 박람회 기간 중 전염병 ( 이질 ) 이 퍼져서 98 명 이 사망 하 고 1 , 409 명 의 환자 가 발생 했 다 . 조사 위원회 의 진상 조사 결과 전염병 발생 원인 은 오염 된 음용수 때문 이 었 다 . 욕조 와 대변기 에서 의 역사 이 펀 역류 로 오 · 배수 가 음용수 계통 으로 역류 , 음용수 를 오염 시킨 결과 였 다 . 
 이 에 따라 미국 은 급배수 설비 에 대한 제반 기준 을 보완 정립 하 는 사업 에 착수 해 1955 년 National Plumbing Code ( ASA A 40 . 8 . 1955 ) 를 제정 , 발표 했 다 . 
 이 사고 로 미국 사회 는 위생 설비 의 중요 성 을 깨닫 고 재발 방지 를 위한 근본 적 인 대책 으로 위생 설비 에 관한 제반 기준 을 올바로 확립 해야 한다는 것 을 인식 하 게 된다 . 
 또 하나 의 사례 는 비 정상 적 인 죽음 의 결과 로 이어졌 다 . 미국 캘리포니아 의 가장 큰 도시 중 한 곳 의 역 사 이 폰 때문 에 발생 했 다 . 한 남자 가 그 의 잔디밭 에 비소 화합물 을 함유 한 상업 용 잡초 살포제 를 뿌리 고 있 었 으며 그 는 농약 살포기 를 자신 의 정원 호스 에 달 았 고 비소 함유 잡초 제 거제 1 병 이 부착 돼 있 었 다 . 살포 작업 이 끝나 자 남자 는 호스 를 잠그 고 농약 살포기 를 분리 했 다 . 따뜻 한 날 이 었 으므로 호스 를 다시 켜 서 물 을 마셨 고 잠시 후 그 는 비소 중독 으로 사망 했 다 . 그 가 살포 하 고 끄 는 동안 역 사이 폰 이 발생 해 비소 함 유물 이 호스 로 다시 유입 된 것 이 다 . 
 ■ 국내 에서 의 사례 는 
 국내 에서 도 수 배관 시스템 의 연결 은 반드시 여러 배관 으로 교차 연결 돼 있 기 때문 에 역류 사례 가 언제 든지 발생 할 수 있 다 . 공식 적 으로 2005 년 경상도 통영 의 신축 아파트 단지 에서 발생 했 던 사례 가 공중 파 방송 에 소개 된 적 이 있 다 . 
 350 세대 의 신규 아파트 단지 의 화장실 변기 의 배관 과 세대 내 의 샤워기 , 주방 그리고 세면대 배관 과 교차 연결 돼 있 는 구조 로 설계 , 시공 됐 다 . 화장실 변기 속 에 푸른색 의 세정제 가 섞인 물 이 세대 내 의 급수 사용 처 에서 배출 되 는 것 과 동시 에 역류 된 물 이 다른 세대 로 도 흐르 게 돼 모든 단지 에서 푸른 물 배출 사태 가 발생 했 다 . 당시 동일 한 구조 로 설계 되 고 시공 됐 던 수많 은 세대 의 아파트 에서 동일 한 문제 를 안 고 있 다 . 
 이 사례 를 기준 으로 주택 법상 의무 사항 은 아니 지만 세대 간 역류 로 인한 문제 를 해결 하 기 위해 계량기 에 역류 방지기 설치 를 권장 했으며 서울시 에서 는 현재 역류 방지 밸브 설치 를 시행 하 고 있 다 . 
 ■ 역류 방지 절차 는 
 흔히 들 역류 방지 를 위해 체크 밸브 사용 으로 충분 하 다고 보 는 경우 가 많 다 . 체크 밸브 자체 로 는 순수 하 게 역류 를 막 을 수 있 지만 배관 내 에서 는 아주 쉽 고 빠르 게 이 물질 이 발생 할 수 있 다 . 이 물질 이 체크 밸브 디스크 에 걸리 게 되 면 역류 기능 이 바로 상실 하 게 된다 . 그리고 일반 적 인 체크 밸브 는 문제 가 발생 되 는 현상 을 확인 할 수 도 없 다 . 이 에 따라 역류 가 발생 될 수 있 는 잠재 적 인 장소 에서 위험 도 에 따라 다른 종류 의 역류 방지 밸브 를 설치 해야 한다 . 
 역류 방지 밸브 를 설치 하 는 목적 은 안전 상 의 문제 이 기 때문 에 해외 에서 도 의무 사용 을 위한 표준 과 규격 을 제정 하 고 있 다 . 한국 에서 처럼 문제 에 대한 인식 은 있 지만 권장 사항 으로 제시 하 게 되 면 실제 설계 와 시공 단계 에서 는 위험 도 에 따른 역류 방지기 를 설치 하 지 않 고 체크 밸브 만 설치 하 므로 반드시 표준 과 설치 의 무 규격 을 물 관련 기관 에서 수정 , 보완 해 제정 해야 한다 . 
 또한 역류 방지 밸브 와 체크 밸브 의 가장 큰 차이점 으로 볼 수 있 는 역류 문제 가 발생 할 경우 압력 을 확인 할 수 있 는 측정 기능 이 있 기 때문 에 물 의 수질 상태 와 관계 없이 압력 측정 기준 도 필요 하 다 . 
 ■ 역류 방지 전문 위원회 구성 은 
 역류 분야 최초 의 CODE 인 급배수 위생 설비 기술 기준 ( 1999 년 제정 ) 이 제정 되 면서 처음 으로 역류 방지 에 대한 기준 이 만들 어 졌 다 . 그러나 이러 한 규정 이 있 는지 조 차 를 모르 는 경우 가 많 으며 알 고 있 으면서 도 그 규정 을 따르 는데 주저 하 며 21 세기 를 맞 았 다 . 
 지난 2001 년 5 월 열린 위생 부문 학술 강연회 를 통해 미국 의 모범 적 인 사례 를 기준 으로 음용수 오염 원인 과 대책 에 대한 공식 적 인 논의 가 시작 됐 다 . 이 를 계기 로 건축 기계 설비 설계 기준 개정판 ( 2010 년 ) 에 역류 방지 규정 이 추가 되 고 건축 기계 설비 표준 시방서 ( 2011 년 ) 에 도 같 은 내용 이 포함 됐 다 . 
 이 처럼 2016 년 을 기점 으로 관계 법규 및 국가 건설 기준 센터 에서 설계 기준 및 시방서 코드 가 정비 됐 지만 NPC 에 비하 면 아직 미약 한 수준 이 다 . 이 에 따라 좀 더 구체 적 으로 수정 , 보완 할 필요 성 이 제기 되 면서 대한 설비 공학 회 위생 부문 위원회 에 역류 방지 전문 위원회 가 구성 됐으며 학계 , 산업체 위생 부문 전문가 12 명 이 활동 하 고 있 다 . 
 그 동안 우리 나라 에서 도 물 오염 으로 인한 사고 는 많 았 다 . 그러나 대부분 은 은폐 되 거나 가벼운 사고 정도 로 처리 되 고 말 았 다 . 이 에 따라 국민 들 은 우리 주변 에서 는 역류 로 인한 급수 오염 사고 가 일어나 지 않 는 것 으로 착각 하 고 있 으며 아예 음용수 오염 의 심각 성 을 모른다 . 
 오염 된 물 이 급수 배관 을 통해 상수도 로 역류 하 고 그 결과 상수도 가 오염 됐 다고 가정 해 보 자 . 상수도 는 배 관망 을 형성 하 고 있 기 때문 에 한 곳 의 오염 은 단시간 에 방대 한 지역 으로 확산 된다 . 그리고 그 상수도 를 먹 는 불특정 다수 가 피해 를 입 을 수 있 다 . 이러 한 사고 는 사회 적 인 불안 과 공포 를 조성 하 는 무서운 결과 로 이어질 수 있 다 . 
 세계 적 으로 역류 방지기 가 사용 된 역사 는 70 년 을 넘 었 다 . 그러나 국내 에 는 구제역 ( 口 蹄 疫 ) 을 통한 엄청난 손실 을 경험 하 고 나 서 야 비로소 사용 의 필요 성 을 깨달 은 것 같 다 . 아직 은 연구소 나 실험실 등 특수 건물 위주 로 만 검토 되 지만 하루 속히 급수 · 급탕 이 공급 되 는 모든 계통 에 적용 돼 국민 의 건강 향상 을 도모 해야 한다 . 
 많 은 국내 · 외 사례 를 통해 확인 됐 듯 역류 에 대한 철저 한 대비 가 필요 하 며 역류 오염 의 심각 성 을 이해 하 고 역류 방지기 성능 기준 제정 등 효과 적 인 역류 방지 프로그램 을 개발 하 고 적용 하 는 것 이 중요 하 다 . 
 7 에너지 公 · 한전 , 해외 사업 협력 MOU 체결 
 8 SH 公 , 청년 건축가 설계 공모전 수 상작 발표 
 9 슈나이더 일렉트릭 , 생태 자원 제약 대비 
 UPDATE : 2019 년 08 월 04 일 21 시 51 분