이러 한 외기 는 열교 환관 ( 28 ) 에 설치 된 많 은 수 의 냉각핀 과 넓 은 면적 에서 접촉 하 면서 , 상대 적 으로 냉각 되 어 전방 으로 토출 된다 . 이때 실질 적 으로 제 2 열교 환부 ( B ) 의 제 2 송풍 팬 ( 31 ) 도 같이 동작 하 기 때문 에 , 제 1 케이싱 ( 20 ) 후면 의 통기공 을 통하 여 들어오 는 공기 는 충분 한 양 을 확보 할 수 있 을 것 이 다 . 즉 , 제 1 케이싱 ( 21 ) 을 기준 으로 보 면 , 전방 에서 는 제 1 송풍 팬 ( 21 ) 에 의하 여 앞 으로 토출 되 는 공기 흐름 이 형성 되 고 있 음 과 동시 에 , 후방 에서 는 제 2 송풍 팬 ( 31 ) 에 의하 여 공기 가 통기공 내부 로 불어넣 어 지 는 상태 이 다 .