주변 온도 테이블 범위 비교기 ( 1504 ) 가 전압 보정 된 주변 온도 ( COvTa ) ( 1824 ) 가 테이블 범위 를 벗어난 다 는 것 을 판단 하 면 제어 가 주변 온도 범위 바닥 으로 전달 됩니다 . 전압 보정 된 주변 온도 ( COvTa ) ( 도 18 에서 1824 ) 와 전압 보정 된 주변 온도 의 범위 를 결정 하 는 테이블 범위 의 제 1 e 바닥 을 비교 하 도록 구성 된 비교기 ( 1506 ) 온도 ( COvTa ) 1824 는 테이블 의 범위 보다 낮 습니다 . 테이블 의 범위 의 바닥 은 14 . 6 ℃ 와 같 은 모든 테이블 중 의 가장 낮 은 주변 온도 이 다 . 주변 온도 범위 - 하단 비교기 ( 1506 ) 는 도 1 에서 블록 2806 을 수행 한다 . 28 . 추가 예 에서 , 전압 보정 된 주변 온도 ( COvTa ) 가 287 . 15 ° K ( 14 . 0 ℃) 인 경우 , 이 는 테이블 의 가장 낮 은 주변 온도 ( 14 . 6 ℃) 보다 적 으며 , 그런 다음 전압 보정 된 주변 온도 ( COvTa ) 는 테이블 범위 의 바닥 보다 적 습니다 .