안녕 하 세요 코로나 19 가 대구경북 에서 발생 해서 많 은 분 들 이 걱정 이 많 으십니다 울산 에 는 발생 하 지 말 아야 하 는데 앞날 이 걱정 되 지만 제 가 할 수 있 는 일 부터 해야 겠 습니다 자주 손 을 씻 고 가급적 이 면 사람 이 많이 모인 곳 은 당분간 피해야 겠 어요 ㅠ 오늘 은 얼마 전 에 누수 수리 한 울산 동구 화정동 현대 파라다이스 아파트 현장 소개 해 드립니다 전화 통화 로 아랫집 으로 물 이 떨어지 는 것 이 아니 라 뒷 베란다 천장 이 조금 씩 젖 고 페인트 가루 가 매일 떨 어 진다고 합니다 물 이 조금 이 라도 일정 하 게 떨어지 면 누수 위치 찾 기 가 쉽 습니다 그러나 페인트 조금 젖 어 있 다면 어려운 누수 일 가능 성 이 높 습니다 현장 에 도착 해서 천장 을 보 니 역시 나 누수 가 있 기 는 하 지만 새 는 양 이 아주 작 아 보이 네요 이런 경우 는 어쩌면 누수 가 아니 라 창문 쪽 실리콘 방수 상태 가 좋 지 않 아 이렇게 될 수 도 있 습니다 세탁기 위 를 보 니 페인트 가루 가 떨어져 있 습니다 아랫집 아주머니 께서 매일 닦 아 내 는데 도 이렇 게 있 다면 청소 하 기 힘드 시 다고 하소연 하 시 네요 빨리 해결 해 달 라고 요청 하 시 네요 최선 을 다 해 수리 하 겠 다고 말씀 드렸 습니다 이제 윗집 으로 올라가 서 본격 적 으로 누수 탐지 시작 해야 겠죠 ~ 누수 확률 이 높 은 온수 배관 부터 검사 들어갑니다 컴 프레샤 연결 하 고 디지털 게이지 와 온수 배관 연결 합니다 먼저 정확 한 검사 를 위해 배관 안 에 있 는 물 을 빼내 고 고압 의 공기 를 집 어 넣 습니다 압력 디지털 게이지 를 보 니 역시 나 온수 배관 에서 정말 미세 하 게 압력 이 떨어집니다 누수 위치 찾 기 가 쉽 지 는 않 겠 네요 ~ 이 정도 로 미세 하 면 청 음식 탐지기 로 바로 누수 지점 찾 기 가 매우 어렵 습니다 이럴 땐 가스 탐지기 를 투입 해야 합니다 가스 탐지기 가 없 으면 탐지 범위 가 넓 어 져 정확 하 게 누수 지점 을 찾 기 가 어렵 습니다 특히나 미세 누수 경우 에 는 이곳 저곳 을 감 으로 파내 기 때문 에 집 을 엉망 으로 만들 수 도 있 답니다 가스 를 주입 하 고 얼마 후 가스 반응 감지 되 었 습니다 시진 을 보 시 겠 습니다 뒷 베란다 문 앞쪽 에서 가스 반응 나타났 는데요 가스 반응 수치 가 높 지 는 않 습니다 이 부근 이 확실 하 긴 한데 정확 한 위치 는 최 첨단 청 음식 탐지기 로 찾 아 봐야겠어요 탐지 범위 가 넓 지 않 아서 뒷 베란다 문 근처 바닥 을 꼼꼼 하 게 탐지 하 면 누수 지점 을 정확 하 게 찾 을 수 있 을 겁니다 ~ 청 음식 탐지기 로 탐지 해 보 니 한 지점 에서 누수 음 이 감지 되 었 습니다 그 부위 를 조심 스럽 게 파내 어 봅니다 먼저 타일 을 걷 어 내 고 아래 부분 을 조금 씩 파 들어갑니다 배 놘 을 찍 으면 안 되 기 에 바닥 을 팔 때 는 신중 하 게 작업 해야 합니다 조금 더 파내 니 동 배관 이 나타납니다 보일러 에서 나와 주방 과 세탁기 수도꼭지 로 갈라지 는 T 자 부분 이 네요 배관 을 좀 더 파 서 들어냈 는데 도 누수 음 이 귀 에 들리 지 않 습니다 보통 은 정확 하 게 굴착 하 면 바로 귀 에 시원 한 누수 음 이 들려 오 는데요 이 곳 은 누수 음 이 안 들리 네요 옆 으로 더 파 야 하나 긴가민가 해서 가스 탐지기 다시 투입 합니다 T 자 부분 근처 에 가스 탐지기 를 가져다 놓 으니 강한 누수 감 지음 이 들려옵니다 누수 지점 을 찾 아 놓 고 도 너무 미세 해서 어딘지 도 몰랐 네요 배관 에 거품 을 발라 보 니 누수 점 부식 이 2 군데 나 되 는 것 을 확인 하 였 습니다 누수 지점 을 찾 았 으니 이제 수리 들어갑니다 먼저 배관 을 조심 스럽 게 잘라 냅니다 잘라 낸 배관 주위 는 잘 정리 해야 하 죠 그렇 지 않 으면 배관 체결 이 어려워 지 기 때문 입니다 깨끗 하 게 배관 입구 를 정리 하 고 부속 을 연결 합니다 T 자 부분 이 라 수리 하 는 것 이 쉽 지 는 않 습니다 우여곡절 끝 에 체결 성공 하 였 습니다 보 기 에 도 깔끔 하 게 잘 되 었 습니다 ㅎㅎ 수리 가 잘 되 었 는지 알아보 기 위해 다시 압력 을 걸 어 봅니다 압력 이 조금 도 떨어지 지 않 습니다 수리 가 아주 잘 되 었 습니다 이제 마지막 으로 타일 을 복구 해 드려야 겠 죠 똑같 은 타일 을 구하 기 란 불 가능 하 죠 ~ 최대한 비슷 한 타일 을 골라 꼼꼼 하 게 마감 처리 하 였 습니다 타일 이 조금 다르 지만 보 기 싫 지 는 않 습니다 주인 분 도 아주 만족 해 하 시 네요 이 댁 은 일상 생활 배상 책임 보험 있 으셔서 보험 서류 작성 해 드리 고 공사 마무리 하 였 습니다 누수 문제 가 있 으시 다면 바로 연락 주세요 감사 합니다 ^^ # 울산 누수 # 울산 중구 누수 # 울산 남구 누수 # 울산 북구 누수 # 울산 언양 누수 # 울산 동구 누수 # 일상 생활 배상 책임 보험 # 울산 다운동 누수 공유 하 기 글 요소