6 ) 스프링클러 보호 검토 식품 가공 및 냉장창고 시설 에 스프링클러 설치 의 필요 성 에 대한 지속 적 인 검토 가 있 었 습니다 . 외국 에서 도 동일 한 논쟁 이 벌어지 고 있 습니다 . 그 논쟁 은 다음 과 같 습니다 . 보험 업계 는 식품 가공 및 냉동 창고 에 대한 스프링클러 설치 를 의무 화 하 고 , 보험 회사 는 일반 적 으로 피보 험자 가 보험 을 중단 하 고 새로운 보험 에 가입 할 때 스프링클러 설치 가 필요 합니다 . 이 점 에서 뉴질랜드 소 방서 의 지원 을 받 고 있 습니다 . 이것 은 스프링클러 설치 가 없 는 건물 에서 큰 화재 가 발생 할 때 상당 한 손실 을 입 는다는 것 을 사례 로 제시 합니다 . [ 바닥 에서 천장 까지 랙 ( rack ) 을 설치 한 냉동 창고 의 전기 장치 와 스프링클러 헤드 는 포크 호이 스 트 의 이동 으로 손상 위험 이 매우 큽니다 . ] 업계 의 많 은 사람 들 은 비용 을 살펴보 고 계속 모니터링 , 유지관리 는 비용 은 비 경제 적 이 고 불 필요 한 비용 으 로 , 특히 가연 성 물질 이 거의 없 는 저 위험 습식 공정 에서 냉동 창고 의 철강 랙 ( rack ) 과 모니터링 과 경보 에 연결 된 연기 및 열 감지 시스템 으로 보호 되 고 있 다고 생각 합니다 . 특히 랙 ( rack ) 형 저장 시스템 은 포크 호이스트 에 의해 손상 이 취약 한 광범위 한 파이프 와 스프링클러 헤드 를 설치 하 지 않 고 도 스프링클러 를 보호 하 기 어렵 습니다 . 대부분 은 손상 을 일으킨 포크 호이스트 작업자 를 비 난 하 는 것 이 일반 적 이 지만 , 그것 은 옳 지 않 습니다 . 가장 숙련 된 작업자 조차 도 몇 겹 의 의복 과 장갑 을 착용 하 고 – 40 ℃ 의 온도 와 빙판 인 콘크리트 바닥 에서 적재 된 제품 을 호이스트 로 조정 하 는 것 이 어렵 다는 것 을 알 게 되 었 습니다 . 스프링클러 의 손상 은 문제 의 일부 입니다 . 더 큰 관심사 는 단열재 발포 폴 리스트 렌 를 드러내 는 보고 되 지 않 수리 되 는 샌드위치 패널 ( 조립식 판넬 ) 시스템 의 손상 입니다 . 가열 되 는 도어 프레임 과 같 은 전기 장비 의 손상 또한 화재 위험 을 증가 시킬 수 있 습니다 . [ 손상 된 도어 난방 스위치 에 의해 화재 위험 발생 ] 냉동 창고 에서 는 글리콜 ( glycol ) 시스템 유지 보수 비용 이 높 으며 , 일상 점검 을 하 더라도 글리콜 과 물 혼합 물 이 희석 될 때 젖 은 스프링클러 관 이 얼어붙 어 연결부 가 파열 되 고 물 이 넘치 는 경우 가 발생 합니다 . 사례 ( 7 ) 은 건조 집 속기 스프링클러 헤드 로 도 광범위 한 제품 손상 을 유발 한 사례 를 설명 합니다 . 소방서 와 보험 회사 의 권고 에 도 불구 하 고 다수 의 식품 공장 과 냉동 및 냉장창고 는 거의 20 년 동안 스프링클러 없이 지 어 졌 습니다 . 사례 ( 4 ) 에서 알 수 있 듯이 건물 은 동의 절차 에 따라 설계 되 어 건축 되 지만 , 현실 에서 는 현저 하 게 다를 수 있 습니다 . 목재 팔레트 와 같 은 가연물 의 대량 저장 은 화재 위험 을 증가 시킵니다 . 키위 와 같 은 계절 산업 에 서 포장 용 상자 는 오랜 기간 동안 사용 되 지 않 으며 , 빈 공간 은 포장 용기 와 팔레트 를 쌓 아 안 전하 게 보관 하 는 것 이 일상 적 입니다 . 이러 한 상황 에서 특정 한 화재 공학 설계 에 의해 화재 하중 이 특정 한계점 이하 로 유 지 된다는 것 을 보여 줄 수 없 다면 , 이러 한 건물 은 스프링클러 로 안 전하 게 보호 되 어야 하 고 건물 은 현재 요구 사항 을 충족 해야 합니다 . 그 성 은 아주 소수 입니다 . [ 높이 가 3 m 인 나무 팔레트 는 예상 한 것 보다 더 큰 잠재 적 인 화재 하중 을 구성 합니다 . ] 건축 업자 는 비수기 에 가연 성 물질 의 저장 과 같 은 요소 를 포함 하 여 , 실제 최종 적 으로 건물 사용 자 의 요구 사항 을 더 잘 인식 할 필요 가 있 습니다 . 이것 은 개념 적 으로 설계 단계 에서 수행 되 어야 합니다 . 유감 스럽 게 도 건물 예산 에 적극 적 인 화재 보호 를 위한 구성 요소 는 종종 비용 절감 이 라는 이유 로 삭감 됩니다 . 냉동 및 공기 압축 설비 실과 같 은 개별 구획 은 각각 을 더 자세 하 게 고려 할 때 도 있 습니다 . 전기 계기판 스위치보드 또는 샌드위치 패널 ( 조립식 판넬 ) 에 도 동일 하 게 적용 되 며 , 일부 는 화재 가 발생 한 구획 에서 화재 가 확산 되 지 않 도록 스프링클러 를 보호 할 수 있 습니다 . 사례 ( 4 ) 는 공장 주변 에 능동 또는 수동 적 으로 방화 시스템 을 설치 한 가능 성 이 있 는 화재 의 좋 은 사례 입니다 . 대조 적 으로 사례 ( 5 ) 는 스프링클러 가 열 감지기 보다 먼저 작동 하 지 않 았 던 사례 이 며 , 스프링클러 물 의 손상 은 소방 호스 의 직접 적 인 손실 보다 더 많 은 제품 손실 이 있 을 수 있 습니다 . [ 일반 적 인 현대 키위 냉장 공장 과 에틸렌 스 크 러버 ( scrubbers ) 를 보여 주 는 냉장 저장실 ] 공유 하 기 글 요소 사업자 정보 표시 | | | 사업자 등록 번호 : -- | TEL : -- | 사이버 몰의 이용 약관 바로 가 기