보일러 의 난방 수 가 부동액 인 경우 에 동결 모드 에서 안정 적 인 운전 이 이루어지 도록 하 는 보일러 의 동결 모드 운전 방법 이 개시 된다 . 이 방법 은 보일러 의 상태 가 동결 조건 인지 를 비교 분석 하 여 보일러 의 상태 가 정상 모드 인지 동결 모드 인지 를 판단 하 는 동결 모드 판단 단계 와 ; 보일러 의 운전 모드 가 정상 모드 이 면 정상 운전 을 하 고 , 보일러 의 운전 모드 가 동결 모드 이 면 보일러 의 난방 배관 을 통해 난 방수 가 순환 되 는지 를 감지 하 는 물 순환 감지 단계 와 ; 난방 수 가 순환 되 지 않 는 상태 임 을 감지 하 면 완전 동결 상태 로 확인 하 여 보일러 의 운전 을 정지 하 고 , 난방 수 가 순환 되 는 상태 임 을 감지 하 면 난방 배관 을 통해 유동 되 는 난방 수 가 부동액 임 을 확인 하 는 부동액 확인 단계 와 ; 상기 부동액 확인 단계 에 의해 난 방수 가 부동액 임 이 확인 되 면 보일러 의 운전 모드 가 정상 모드 로 전환 되 도록 보일러 의 동결 모드 를 해제 하 는 동결 모드 해제 단계 를 ; 포함 한다 .