도 21 의 ( a ) 를 참고 하 면 , 표준 배관 ( 5 m ) 에서 냉방 모드 일 때 , 냉방 능력 은 동 배관 이 약 9 . 36 ( kW ) 이 고 , 상기 연성 스테인리스 강관 이 약 9 . 45 ( kW ) 이 다 . 즉 , 상기 연성 스테인리스 강관 의 열량 ( Q ) 는 상기 동 배관 의 약 100 . 9 % 증가 한 값 을 가진다 . 그리고 소비 전력 은 동 배관 이 약 2 . 07 ( kW ) 이 고 , 상기 연성 스테인리스 강관 이 약 2 . 06 ( kW ) 이 다 . 따라서 , 효율 ( COP ) 은 , 상기 동 배관 에서 4 . 53 이 고 상기 연성 스테인리스 강관 에서 4 . 58 이 므로 , 상기 연성 스테인리스 강관 이 종래 동 배관 의 약 100 . 9 % 로 향상 된 효율 을 가진다 .