다른 예 로서 , 3 . 5 kW 이상 5 kW 이하 의 공조 능력 을 갖 는 공기 조화 기 ( 10 ) 에 있 어서 , 상기 흡입 배관 ( 210 ) 및 토출 배관 ( 220 ) 을 상기 연성 스테인리스 강관 으로 구성 하 는 경우 , 흡입 배관 의 외경 은 12 . 60 ~ 12 . 80 ㎜, 토출 배관 의 외경 은 9 . 45 ~ 9 . 60 ㎜ 의 범위 내 에서 형성 될 수 있 다 .