이 와 같이 분사 노즐 ( 9 , 10 ) 을 통하 여 분사 되 는 가습 수 와 증기 의 공급량 은 제어기 ( 22 ) 에 의해 조절 되 는데 , 제어 에 필요 한 과급 공기 의 포화 도 및 온도 는 제 2 미스트 트랩 ( 7 ) 후단 에 설치 되 어 있 는 노점계 ( 25 ) 및 온도계 ( 26 ) 에 의해 실시간 으로 측정 되 어 제어기 ( 22 ) 에 입력 되 고 , 제어기 ( 22 ) 는 필요 한 가습 수 와 증기 의 양 을 제어 밸브 ( 19 , 20 , 21 ) 의 개폐 량 에 따라 조절 한다 .