에프 알피 탱크 ( 10 ) 상부 에 는 기능 별 수조 점검 을 위한 1 개 이상 의 맨홀 부 ( 12 ) 를 설치 하 며 , 맨 홀 부 ( 12 ) 의 규격 은 에프 알피 탱크 ( 10 ) 상단 부 에서 높이 400 mm 목부 ( neck portion ) 를 유지 하 고 최종 되메우 기 후 약 50 mm 이상 이 노출 될 수 있 도록 한다 . 또한 , 점검 뚜껑 면적 은 600 × 600 mm , 600 × 1 , 200 mm , 1 , 100 × 1 , 200 mm 중 하나 로 설치 한다 . 이때 맨홀 부 ( 12 ) 오픈 면적 의 보강 을 위해 에프 알피 탱크 ( 10 ) 상부 에 FRP 보강 앵글 을 설치 하 고 맨홀 부 ( 12 ) 와 마주 하 는 곳 에 FRP 앵글 을 설치 하 여 방수제 ( 실리콘 등 ) 를 바르 고 조립 한다 .