7 ) 스프링클러 가동 으로 인한 어류 손실 화재 로 인한 손실 은 아니 지만 , 이 사례 는 화재 위험 과 부하 가 적 은 저온 저장 구역 에 스프링클러 설치 를 꺼리 는 업체 가 많 다는 것 을 의미 합니다 . 860 평 규모 의 새로운 해산물 가공 , 냉동고 및 냉장 보관 시설 은 기존 공장 을 확장 하 여 건축 되 었 습니다 . 모든 벽 과 천장 은 EPS 샌드위치 판넬 ( 조립식 패널 ) 로 되 어 있 습니다 . 냉장 매장 을 포함 한 전체 복합 단지 는 보험 을 조건 으로 스프링클러 를 설치 하 였 습니다 . 사용 된 스프링클러 는 영하 의 매장 에 표준 응답 건식 형 입니다 . 스프링클러 설치 는 일반 적 으로 표준 및 제조 업체 권장 사항 을 준수 합니다 . - 24 ℃ 에서 작동 되 는 팔레트 랙 형 냉장실 은 스프링클러 파이프 작업 이 완전히 설치 되 고 물 로 채우 기 전 에 가동 되 었 습니다 . 드라이 펜던트 스프링클러 는 마지막 500 mm 정도 의 파이프 에 유체 가 들어가 지 않 고 냉장 공간 의 저온 과 근접 한 물 은 없 습니다 . 건식 부분 에 는 수면 끝 에 벨빌 스프링 실 이 있 으며 , 스프링클러 헤드 의 유리 밸브 로부터 압 축하 에 내부 튜브 에 의해 제자리 에 고정 됩니다 . 포크 호이스트 가 두 개 이상 의 스프 링클 러 헤드 를 눈 에 띄 지 않 는 손상 을 입혔 습니다 . 설치 되 었 지만 충전 되 지 않 은 스프링클러 파이프 에 자연 적 으로 존재 하 는 수분 은 헤드 쪽 으로 응축 을 허용 하 도록 열역학 적 으로 나타났 고 , EPS 샌드위치 판넬 ( 조립식 패널 ) 천장 을 관통 하 는 스프링클러 드롭 퍼 에 얼음 이 형성 되 도록 얼어붙 었 습니다 . 매장 에서 스프링클러 시스템 은 얼 은 플러그 에 물 이 채워졌 고 , 그것 은 지금 까지 약 100 mm 길이 였 고 , 손상 된 헤드 임 에 도 불구 하 고 압력 을 유지 했 습니다 . 조사 자 들 은 냉동 제품 의 팔레트 바로 아래 에서 헤드 가 감춰 져 있 었 기 때문 에 피해 를 발견 하 지 못했 습니다 . 표준 관행 대로 , 드롭 퍼 관 통부 는 커다란 크기 로 절단 되 고 일단 스 포 이드 가 장착 되 면 드롭 퍼 주변 의 고리 가 발포 됩니다 . 따라서 헤드 를 두드리 면 외부 에서 는 눈 에 띄 는 손상 은 보이 지 않 습니다 . 중요 한 유지 보수 항목 은 사고 당시 자동 화재 경보 모니터링 에 연결 되 지 않 았 음 을 의미 합니다 . 주위 온도 가 상승 함 에 따라 얼 은 플러그 는 스프링클러 가 작동 하 는 것 처럼 물 이 흐르 도록 충분히 해동 되 었 지만 모니터링 되 는 경보 는 작동 하 지 않 았 고 , 아무 도 밸브 에 울림 에 반응 하 지 않 았 습니다 . 냉동 매장 에 는 고온 경보 가 있 지만 이전 에 잘못 된 경보 로 사람 들 이 반응 하 지 않 았 습니다 . 몇 시간 동안 물 이 스프링클러 헤드 아래 에 쌓인 냉동 제품 에 쏟아졌 습니다 . 처음 에 는 바닥 과 접촉 시 물 이 얼 어 표면 위 에 두꺼운 얼음 층 과 바닥 과 벽 이 만나 는 지점 뒷벽 에 형성 되 었 습니다 . 이 로 인해 슬래브 아래 단열재 가 위험 에 노출 되 었 습니다 . 수증기 는 증발기 에 광범위 하 게 결빙 을 발생 시켰으며 , 단열 된 도어 아래 로 물 이 쏟아져 구획 된 칸 안 으로 열 이 전달 되 고 흘러내렸 습니다 . 냉동 매장 의 온도 는 상승 되 었 고 , 냉동 제품 모두 폐기 되 었 습니다 . 더 빠른 조치 가 있 었 다면 제품 손실 의 일부 만 발생 할 수 있 었 습니다 . [ 교훈 ] ➀ 조명 설비 , 센서 , 냉매 파이프 작업 및 특히 스프링클러 헤드 와 같 은 차가운 저 장소 에 돌출 된 부분 이 포크 호이스트 충격 으로부터 물리 적 으로 보호 되 는지 확인 합니다 . ➁ 스프링클러 헤드 가 모두 보일 수 있 도록 합니다 . ➂ 스프링클러 가 시운전 되 면 알람 경보 장치 에 바로 연결 하 고 , 경보 장치 가 울리 도록 합니다 . [ EPS 방화 판넬 과 일반 판넬 화재 시험 ] 공유 하 기 글 요소 사업자 정보 표시 | | | 사업자 등록 번호 : -- | TEL : -- | 사이버 몰의 이용 약관 바로 가 기