증발기 ( 114 ) 는 케이스 ( 110 a ) 의 내측 에 장착 되 고 팽창 밸브 ( 113 ) 와 연결 되 며 , 팽창 밸브 ( 113 ) 를 거쳐 유입 되 는 저온 , 저압 의 액체 상태 냉매 가 주위 의 열 을 흡수 하 는 증발 잠열 을 대기 와 열 교환 시켜 저온 , 저압 의 기체 상태 의 냉매 로 바꾸 어 주 는 역할 을 한다 . 여기 서 , 액체 상태 냉매 가 증발기 ( 114 ) 주위 의 열 을 흡수 함 에 따라 그 주위 의 공기 는 온도 가 하강 하 게 되 는데 , 이 경우 대기 중 에 포함 되 어 있 는 수분 은 증발기 ( 114 ) 표면 에서 응결 되 어 응축 수 를 발생 시키 게 된다 . 이때 , 증발기 ( 114 ) 하부 의 케이스 ( 110 a ) 에 는 낙하 하 는 응축 수 를 집수 하 는 집 수통 ( 110 b ) 이 형성 된다 . 집 수통 ( 110 b ) 은 케이스 ( 110 a ) 와 별개 의 구성 으로 형성 될 수 있 지만 케이스 ( 110 a ) 가공 시 일체 로 형성 될 수 있 다 . 이러 한 집 수통 ( 110 b ) 은 배수구 ( 110 c ) 를 통해 이 송부 ( 120 ) 와 연결 된다 . 그리고 집 수통 ( 110 b ) 에 는 수위 감지 센서 ( 110 d ) 가 설치 되 어 만수위 또는 저수위 에 대한 감지 신호 를 컨트롤러 ( 115 ) 로 보내 고 컨트롤러 ( 115 ) 는 수위 감지 센서 ( 110 d ) 로부터 전달 되 는 신호 를 토대 로 후술 되 는 이 송부 ( 120 ) 의 원심펌프 ( 122 ) 작동 을 제어 하 게 되 는데 , 이 에 대해서 는 하 기 에서 보다 상세히 설명 하 기 로 한다 .