그러나 , ICV 밸브 ( 118 a ／ b ) 의 내용 이 라는 관점 에서 는 , 고정 개도 가 적용 되 는 밸브 가 불변 인 것 은 바람직 하 지 않 다 . 제 1 실시 형태 의 초기 부하 히트 소크 에서 는 , A - ICV 밸브 ( 118 a ) 의 개도 는 , B - ICV 밸브 ( 118 b ) 의 개도 보다 작 은 개도 로 계속 해서 제어 된다 . 그 결과 , A - ICV 밸브 ( 118 a ) 의 밸브 체 내부 에서 의 압력 손실 이 커져 , A - ICV 밸브 ( 118 a ) 의 수명 소비 가 보다 빨리 진행 된다 . 이 수명 소비 의 차 는 근소 하 기 는 하 지만 , 10 년 이나 20 년 의 내용 연수 ( 耐用 年數 ) 를 배려 했 을 경우 , 양 ICV 밸브 ( 118 a ／ b ) 의 수명 소비 를 극력 균등 하 게 하 고 싶 다는 요망 이 , 발전 플랜트 의 오너 사이드 로부터 제시 되 는 것 을 생각 할 수 있 다 . 제 2 실시 형태 는 이 에 대처 하 는 것 이 다 .