그리고 , 차단 동작 모듈 ( 740 ) 은 A 온도 와 B 온도 의 최고 값 이 경보 설정 온도 보다 낮 지만 트립 설정 치 를 초과 하 면 인버터 ( 300 ) 로 연결 되 는 차단기 ( 225 ) 를 차단 동작 시켜 전류 의 흐름 을 차단 하 여 접속 불량 에 의한 열 이 화재 로 발생 하 지 않 도록 사전 에 차단 한다 . ( S 207 , S 208 )