이 를 자세 하 게 설명 하 자면 , 기존 의 삼상 4 선식 ( R , S , T , N ) 또는 단상 ( R N , S N , T N ) 배전 계통 ( 100 ) 의 전원 전압 이 220 V 라면 대지 와 의 전위차 는 220 V 가 된다 . 여기 서 , 전원 측 변압기 ( 240 , 240 - a ) 의 1 차 코일 은 삼상 380 V 또는 단상 220 V 의 전원 을 공급 받 아 2 차 코일 에서 실 사용 전원 으로 변압 하 기 위해 변압비 에 따라 2 차 코일 을 권 취하 고 , 권선 의 중간 에 는 중간 텝 또는 중성점 ( N ) 을 구성 하 며 , 중성점 ( N ) 을 대지 ( E ) 에 접지 하 여 복구 배전 계통 ( 150 ) 의 전원 라인 의 기반 확보 및 공급 전원 의 대지 와 의 전위 를 110 V 로 강압 한다 . 여기 서 , 전원 측 변압기 ( 240 , 240 - a ) 의 2 차 코일 의 권선 ( L 3 , L 4 ) 의 변압비 는 1 : 1 로 권 취하 는 것 이 바람직 하 다 .