◆ 에너지 10 % 다이어트 < 2 > ◆ 1 . 자동차 용 강판 을 생산 하 는 대 기업 A . 이 회사 는 강판 생산 과정 에서 필요 한 냉각수 온도 와 실제 공급 되 는 냉수 의 온도 차 로 이중 의 열 손실 이 발생 했 다 . 자동차 강판 을 생산 하 는 데 최적 의 생산 속도 를 내 기 위해 금형 에 공급 되 는 냉각수 온도 는 20 도 전후 로 제어 가 필요 하 다 . 그러나 기존 냉동기 는 7 도 냉수 를 생산 하 도록 설계 돼 적정 온도 를 맞출 수 없 었 기 때문 . 이 때문 에 이 회사 는 냉동기 에서 나온 냉수 를 다시 히터 가 내장 된 온도 조절기 를 이용 해 가열 해야 했 다 . 이렇게 해서 낭비 되 는 전력 은 연간 914 ㎿ h . 이 회사 는 에너지 전문 진단 기업 진단 을 통해 새로운 시스템 을 도입 하 기 로 했 다 . 외부 온도 가 비교 적 낮 은 동절기 에 는 냉각탑 만 을 이용 해 온도 를 제어 하 고 , 하절기 에 만 냉동기 시스템 을 가동 하 도록 시스템 을 개선 하 기 로 한 것 이 다 . 이 를 통해 이 회사 는 전체 전기 사용량 의 약 6 . 6 % 를 절감 할 수 있 을 것 으로 분석 됐 다 . 금액 으로 분석 하 니 이 같 은 설비 개선 으로 매년 5600 만 원 을 아낄 수 있 게 됐 다 . 새로운 시스템 을 설치 하 는 데 드 는 투자 비 는 약 5500 만 원 . 전력 절감 금액 을 감안 할 때 1 년 이 면 투자 비 회수 가 가능 한 규모 다 . 진단 을 맡 았 던 B 사 관계자 는 " 불과 50 ｍ 떨어진 설비 를 연결 하 는 방법 으로 개선 을 이룰 수 있 었 다 " 며 " 약간 만 시각 을 달리 하 면 달성 할 수 있 는 이 와 같 은 에너지 절감 대상 은 산업 현장 곳곳 에 숨 어 있 다 " 고 말 했 다 . 2 . 전자 제품 을 생산 하 는 C 사 . 제품 특성 상 작업장 온도 제어 가 매우 중요 하 다 . 생산 현장 온도 가 달라지 면 제품 이 민감 한 반응 을 일으켜 고장 률 이 높 아 지 기 때문 이 다 . 이 때문 에 적정 온도 를 유지 하 기 위해 300 RT ( 단위 시간 에 냉각 하 는 냉각 열량 ( ㎉/ h ) ) 급 대형 터보 냉동기 두 대 를 설치 해 운영 중 이 다 . 그러나 환절기 와 동절기 에 는 냉방 수요 가 크 지 않 아 성능 저하 문제 가 발생 했 다 . 이렇게 해서 낭비 되 는 전력 은 연간 289 . 4 ㎿ h . 이 회사 는 정밀 진단 을 통해 150 RT 급 소형 냉동기 한 대 를 도입 하 기 로 결정 했 다 . 이 에 맞춰 적정 용량 의 냉각수 와 냉수 순환 펌프 를 설치 해 전력 절감 을 극대 화 하 기 로 했 고 , 이 회사 는 전체 에너지 사용량 의 1 . 5 % 를 절감 할 수 있 는 것 으로 예측 됐 다 . 투자 비 는 7000 만 원 이 예상 됐 다 . 연간 전기료 절감 액 을 고려 하 면 4 년 안 에 회수 할 수 있 는 것 으로 분석 됐 다 . 국내 에너지 소비 에서 산업 부문 이 차지 하 는 비중 은 56 . 5 % 에 달한다 . 1996 년 50 % 를 넘어선 산업 부문 의 에너지 사용 비중 은 꾸준히 증가 해 55 ~ 56 % 대 를 차지 하 고 있 다 . 절반 이 넘 는 에너지 가 쓰이 는 산업 부문 에서 에너지 절감 노력 이 없 다면 ' 에너지 10 % 다이어트 ' 목표 는 공염불 에 그칠 수 밖에 없 다 . 최기련 아주 대 에너지 학과 교수 는 " 기업 속성 상 강제 적 인 규제 를 통해 에너지 효율 개선 을 유도 하 기 는 어렵 다 " 며 " 산업 분야 의 에너지 절감 은 다양 하 고 적극 적 인 인센티브 를 통해 가능 하 다 " 고 말 했 다 . 얼마 를 절감 할 수 있 는지 를 보여 줘야 기업 들 이 움직일 것 이 라는 설명 이 다 . 에너지 관리 공단 은 지난해 383 개 에너지 다소 비 사 업장 의 에너지 사용 실태 를 진단 했 다 . 에너지 관리 공단 측 은 " 진단 결과 에너지 다소 비 사 업장 은 연간 에너지 사용량 의 4 . 6 % 에 해당 하 는 에너지 를 절감 할 수 있 는 것 으로 나타났 다 " 고 밝혔 다 . 이 들 사업장 이 4 . 6 % 에너지 를 절약 하 기 위해 드 는 예상 투자 비 는 3268 억 원 . 이 를 통해 연간 절약 할 수 있 는 금액 은 1698 억 원 이 다 . 다시 말 해 에너지 절감 을 위해 초기 투자 비 가 들 더라도 1 . 9 년 안 에 이 를 회수 할 수 있 다는 얘기 다 . 현재 에너지 다소 비 사업장 으로 지정 된 곳 은 2500 여 개 . 이 같 은 진단 결과 를 볼 때 에너지 다소 비 사업장 에서 만 1 조 1084 억 원 을 절감 할 수 있 을 것 으로 추정 된다 . 지난해 부터 는 연간 에너지 사용량 이 2000 TOE ( 원유 1 ｔ 을 연소 할 때 나오 는 에너지 양 ) 이상 인 사업장 은 5 년 마다 에너지 진단 을 받 도록 의무 화 됐 다 . 그러나 이 기준 을 보다 강화 해야 한다는 지적 이 있 다 . 이 기준 에 해당 하 는 에너지 다소 비 사 업장 은 2500 여 개 에 불과 하 기 때문 이 다 . 단 , 진단 대상 을 늘리 더라도 정부 가 일정 규모 진단 비용 을 분담 하 는 제도 와 함께 추진 돼야 한다는 게 업계 의 의견 이 다 . 최성우 에너지 관리 공단 컨설팅 지원 실 과장 은 " 업종 별 로 는 식품 업종 이 가장 에너지 절감 여지 가 큰 것 으로 나타났 다 " 고 밝혔 다 . 식품 분야 는 현재 보다 11 . 8 % 에너지 절감 이 가능 한 것 으로 분석 됐 다 . 또 요업 , 섬유 분야 에서 는 각각 6 . 5 %, 6 . 4 % 절감 이 가능 한 것 으로 조사 됐 다 . 그러나 이 들 산업 이 전체 에너지 소비 에서 차지 하 는 비중 은 크 지 않 다 . 에너지 다소 비 산업 에서 는 소폭 만 절감 해도 큰 효과 를 낼 수 있 다 . 최대 에너지 소비 산업 인 철강 ㆍ금속 , 정유 ㆍ유화 업종 은 각각 5 . 4 %, 3 . 7 % 절감 여지 가 있 다 . 이 들 산업 분야 에서 이 정도 에너지 를 절감 하 면 전체 에너지 절감 잠재 량의 23 %, 34 % 를 줄일 수 있 는 것 으로 나타났 다 . 개선 요인 별 로 는 조업 ㆍ공정 개선 투자 , 폐열 회수 의 투자 비 회수 기간 이 각각 1 . 3 년 , 1 . 5 년 으로 비교 적 이른 시간 내 에너지 절감 효과 를 이룰 수 있 는 것 으로 분석 됐 다 . 이번 조사 에서 주요 개선 요인 에 대한 투자 를 하 더라도 최장 4 년 내 에 이 를 회수 할 수 있 는 것 으로 나타났 다 . 최근 유가 가 급등 하 고 각종 에너지 가격 이 상승세 를 그리 고 있 는 점 을 고려 하 면 실제 회수 기간 은 이 보다 더 짧 을 수 도 있 다 . 이성 인 에너지 경제 연구원 연구 위원 은 " 공정 개선 등 을 통한 효율 개선 을 위해서 는 장기간 의 설비 투자 가 필요 하 다 " 며 " 최고 경영자 가 장기 적 인 관점 에서 관심 을 가져 개선 을 유도 해야 할 것 " 이라고 지적 했 다 . ■ 공동 기획 : 지식 경제 부 · 에너지 관리 공단 [ 박용범 기자 / 안정훈 기자 ] [ ⓒ 매일 경제 & mk . co . kr , 무단 전재 및 재 배포 금지 ] [ ☞ 매일 경제 구독 ] 	 [ 주소창 에 ' 경제 ' 를 치 면 매경 뉴스 가 바로 ! ]