상기 AC / DC 컨버터 와 DC / AC 컨버터 의 직렬 연결 로 인해 , 이 UPS 시스템 은 소위 온라인 UPS 로서 , 상기 DC / AC 컨버터 의 출력 측 에 연결 된 부하 가 이러 한 직렬 연결 을 통해 메인 AC 전원 으로부터 공급 받 을 수 있 다 . 이 경우 , 상기 AC / DC 컨버터 와 DC / AC 컨버터 의 직렬 연결 을 통해 상기 부하 에 제공 되 는 AC 전류 의 품질 을 메인 AC 전원 에 대해 향상 시킬 수 있 다 . 그러나 , AC 전력 출력 의 품질 이 이미 충분 한 경우 , 부 하 는 상기 AC / DC 컨버터 및 DC / AC 컨버터 를 바이 패스 하 여 상기 메인 AC 전원 으로부터 직접 공급 받 을 수 있 다 . 상기 메인 AC 전원 이 부분 적 으로 또는 완전히 고장난 경우 , 부 하 는 플라이휠 로부터 상기 모터 / 발전기 , 양방향 DC / AC 컨버터 및 DC / AC 컨버터 를 통해 공급 받 을 수 있 다 . 이 를 위해 상기 플라이휠 은 운동 에너지 를 저장 하 도록 상기 AC / DC 컨버터 , 양방향 DC / AC 컨버터 및 모터 / 발전기 를 통해 미리 회전 된다 .