AC 필터 시스템 내 의 콘덴서 , 변압기 , 부하 간 공진 조건 의 변화 는 빈번히 발생 한다 . 이 는 LC 필터 를 탑재 한 전력 변환 장치 를 추가 하 거나 역률 개선 용 콘덴서 를 투입 / 차단 하 거나 부하 가 변동 함 에 의해 발생 할 수 있 다 . 부하 가 L 또는 C 를 포함 하 는 경우 , 공진 주파수 에 큰 변화 가 생겨 , 장치 를 정지 시키 고 시운전 을 행할 필요 가 있 다 . 변동 조건 을 아 는 경우 , 테이블 작성 을 통해 시스템 변동 에 대응 할 수 있 다 . 그러나 , 변동 조건 이 복잡 한 경우 , 테이블 의 크기 가 커지 고 , 측정 조건 이 증가 하 여 , 시운전 에 오랜 시간 이 걸리 게 된다 . 게다가 , 미지 의 시스템 변동 에 는 대응 할 수 가 없 다 . 부하 가 비 선형 부하 인 경우 , 전력 변환 장치 의 단순 한 출력 전류 변화 에 의해 특성 이 변할 수 있 다 . 따라서 , 이 와 같 은 부하 에 대한 적용 이 곤란 하 다 .