본 비교 예 에서 는 설명 의 편의 상 , 정격 100 ％ 출력 을 300 MW 로 하 고 , 초기 부 하 는 10 ％ 즉 30 MW ( 300 × 0 . 1 ) 로 한다 . 이것 을 전력 발생 의 관점 에서 묘사 하 면 , 초기 부하 히트 소크 운전 중 에 는 발전기 차단기 ( 125 ) 는 폐로 ( 閉路 ) 되 고 ( ST 발전기 ( 124 ) 는 병렬 중 ) , ST 발전기 ( 124 ) 는 30 MW 를 발생 하 고 있 으며 , 발전기 차단기 ( 125 ) 를 통해 30 MW 가 계통 그리드 ( 128 ) 에 송전 되 고 있 다 .