상기 저장 용기 ( 111 ) 의 하부 에 는 그 내부 에 저장 된 염소 를 가열 하 여 기화 시키 는 기화 용 가열기 ( 190 ) 가 설치 된다 . 상기 기화 용 가열기 ( 190 ) 는 기온 이 낮 아 져서 염소 의 기화 가 원활 하 게 일어나 지 못하 는 경우 에 작동 되 어 염소 를 강제 기화 시키 는 역할 을 한다 . 이 같 은 기화 용 가열기 ( 190 ) 가 구비 되 면 기온 이 급격히 떨어진 겨울철 에 도 원 하 는 양 의 염소 를 원활 하 게 공급 할 수 있 게 된다 . 참고 로 염소 는 끓는점 이 - 34 . 6 ℃ 로 매우 낮 은 편 이 라서 통상 상온 에서 도 매우 활발 하 게 기화 되 지만 주변 온도 가 매우 낮 게 떨어지 고 기압 이 높 은 날 에 는 기화 가 활발히 일어나 지 못하 는 경우 도 발생 한다 . 상기 기화 용 가열기 ( 190 ) 의 구체 적 인 구성 에 대해서 는 차후 에 상세히 설명 한다 .