다른 실시 형태 에 의하 면 , 부하 전력 모니터 는 출력 ( 63 ) 에서 순시 부하 전력 에 충전기 ( 26 ) 의 출력 ( 54 ) 에 공급 되 는 순시 전력 을 더 하 여 UPS ( 10 ) 에 의해 공급 되 는 전체 순시 전력 을 결정 한다 . 실시 형태 에 의하 면 , AC 출력 ( 동일 극성 을 가짐 ) 의 연속 적 인 하프 사이클 동안 전체 순시 부하 전력 의 차이 가 결정 되 고 , 축적 되 어 소정 의 역치 와 비교 된다 . 이 실시 형태 의 버 젼 에서 , 신호 는 전체 순시 부하 전력 에서 누적 차이 가 소정 의 역치 를 초과 할 때 부하 전력 모니터 의 출력 ( 72 ) 에 공급 된다 . 다음 설명 은 순시 부하 전력 을 참조 하 지만 [ 예 를 들 면 , 부하 전력 모니터 ( 56 ) 의 입력 ( 70 ) 에 의거 하 여 결정 됨 ] , 전체 순시 전력 의 결정 이 채용 될 수 도 있 다 ( 예 를 들 면 , 부하 전력 모니터 ( 56 ) 의 입력 ( 68 ) 과 입력 ( 70 ) 양쪽 에 의거 하 여 결정 됨 ] .