소방 기술 기준 에 관한 규칙 에서 규정 하 고 있 는 피난 유도등 에 는 통로 유도등 과 객석 유도 등 이 있 다 . 피 난구 유도 등 의 조명도 는 피 난구 로부터 30 미터 의 거리 에서 문자 및 색채 를 쉽 게 식별 할 수 있 는 것 이 어야 하 며 , 유도 등 의 전원 은 축전지 또는 교류 전압 의 옥내 간선 을 사용 하 되 , 비상 전원 으로 사용 되 는 축전지 는 지하상가 및 층수 가 11 층 이상 인 소방대 상물 에 설치 하 는 경우 에 는 60 분 간 유효 하 게 작동 시킬 수 있 어야 하 며 그 외 의 소방대 상물 에 설치 하 는 경우 에 는 20 분 간 유효 하 게 작동 시킬 수 있 는 용량 이 어야 한다 . 이상 에서 와 같이 유도 등 의 외관 에 관한 구체 적 인 규격 이 있 는 것 은 아니 고 , 화재 와 같 은 재난 시 에 피 난구 의 위치 를 정확히 알려 인명 을 보존 할 수 있 도록 하 는 기술 적 인 규정 만 이 있 다 .