[ 안전 후진국 , 뿌리 부터 바꾸 자 ] [ 4 ] 클럽 4 곳 가 보 니 … 3 곳 은 비상구 잠겨 있 어 | 안전 보건 관련 , 사건 사고 양현 후 | 등급 변경 ▼ 준회원 정회원 우수 회원 특별 회원 | 조회 8 | 추천 0 | 2014 . 05 . 08 . 16 : 26 http : / / cafe . daum . net / ymcclub / LJLU / 166 [ 안전 후진국 , 뿌리 부터 바꾸 자 ] [ 4 ] 클럽 4 곳 가 보 니 … 3 곳 은 비상구 잠겨 있 어 이민석 기자 입력 : 2014 . 05 . 06 02 : 58 | 수정 : 2014 . 05 . 06 11 : 21 [ 홍대앞 · 이태원 댄스 클럽 르포 ] 수백 명 이 좁 은 출입구 1 곳 으로 … 클럽 음악 소리 는 110 ㏈ 화재 비상벨 은 90 ㏈… 불 이 나 도 초 기대 응 불 가능 주말 밤 마다 젊은이 수백 명 이 좁 은 공간 에 모이 는 댄스 클럽 은 비상 시설 관리 가 특히 엄격 해야 하 는 곳 이 다 . 공간 은 매우 어둡 고 , 음악 소리 는 대화 가 불 가능 할 만큼 시끄럽 다 . 실내 흡연 을 묵인 하 고 있 어 화재 위험 에 취약 하 고 , 음 주자 가 많 아 비상시 대처 능력 도 떨어지 기 때문 이 다 . 지난달 30 일 밤 서울 서교동 과 이태원 댄스 클럽 네 곳 을 돌아본 결과 , 한 곳 을 제외 하 고 모두 비상문 이 없 거나 잠겨 있 었 다 . 지하층 클럽 으로 들어가 는 좁 은 계단 이 유일 한 출입구 이자 비상 탈출구 인 셈 이 다 . 이 는 ' 66 ㎡( 약 20 평 ) 이상 다중 이용 업소 는 출입구 외 의 비상구 를 설치 해야 한다 ' 는 현행법 ( 다중 이용 업소 의 안전 관리 에 관한 특별법 ) 을 위반 한 것 이 다 . 232 명 이 숨진 2013 년 브라질 나이트클럽 화재 , 152 명 이 희생 된 2009 년 러시아 나이트클럽 화재 모두 출입구 가 하나 여서 피해 가 컸 다 . 막힌 비상구 … 서울 서교동 의 한 댄스 클럽 을 가득 메운 젊은이 들 이 음악 에 맞춰 몸 을 흔들 고 있 다 . 아래 사진 은 이태원 의 댄스 클럽 비상구 계단 . 지하 클럽 에서 이 계단 을 타 고 올라가 도 외부 로 연결 되 는 문 이 잠겨 있 어 긴급 상황 이 발생 해도 탈출 이 어렵 다 . / 김정환 · 이민석 기자 이날 밤 10 시 30 분 쯤 서울 서교동 C 클럽 은 주말 이 아닌데 도 150 명 가량 이 춤 을 추 고 있 었 다 . 주말 에 는 300 명 넘 게 몰린다 . 이 들 중 30 명 이상 이 담배 를 피우 고 있 었 다 . 클럽 한쪽 에서 뿜어내 는 드라이아이스 연기 까지 뒤섞여 앞 을 분간 하 기 어려울 정도 였 다 . 마포 구청 에 따르 면 서교동 댄스 클럽 들 은 일반 음식점 으로 등록 돼 있 어 실내 흡연 이 금지 돼 있 다 . 화재 가 났 다고 가정 하 고 무대 중앙 에서 유도등 을 따라 비상구 까지 가 봤 는데 앞 이 잘 보이 질 않 아 1 분 10 초 가 걸렸 다 . 정작 비상문 에 다 다르 니 안내 등 은 꺼져 있 었 고 문 도 잠겨 있 었 다 . 이 클럽 에서 나오 는 음악 을 스마트폰 소음 측정 앱 으로 재 보 니 110 dB 가량 이 었 다 . 보통 비상벨 이 90 dB 정도 임 을 감안 하 면 , 비상벨 이 울려도 듣 기 어려울 만큼 음악 소리 가 큰 셈 이 다 . 이 클럽 소화전 은 대형 에어컨 과 앰프 에 가려 잘 보이 지 않 았 고 , 유사시 소방 호스 를 꺼내 기 도 어려워 보였 다 . 클럽 바닥 에 는 음향 기기 에 연결 된 전선 이 어지럽 게 얽혀 있 었 고 , 사람 들 은 바닥 에 아무렇 게 나 담배꽁초 를 버렸 다 . 클럽 에서 만난 여대생 김 모 ( 24 ) 씨 는 " 솔직히 클럽 구조 가 어떻게 돼 있 는지 , 비상구 가 어딘지 도 모른다 " 며 "' 설마 불 이 나 겠 느냐 ' 생각 하 는데 사실 좀 불안 하 다 " 고 말 했 다 . 서교동 의 N 클럽 은 폭 1 m 가량 의 좁 은 계단 출입구 외 엔 비상구 가 아예 없 었 다 . 이 클럽 에서 춤추 던 50 여 명 가운데 흡연자 가 절반 이 넘 었 다 . 클럽 한 가운데 서 담배 를 입 에 문 채 춤추 는 사람 도 있 었 다 . 소방방 재청 관계자 는 " 그런 규모 클럽 이 라면 반드시 비상구 가 있 어야 한다 " 며 " 비상구 를 폐쇄 했 든지 가려 놓 았 을 가능 성 이 높 다 " 고 말 했 다 . 주말 에 200 명 가량 이 찾 는 이태원 U 클럽 은 맨 안쪽 구석 에 비상구 가 있 었 다 . 비상문 을 열 어 보 니 경사 가 70 도 에 가까운 철제 사다리 가 설치 돼 있 었 다 . 이 사다리 가 외부 로 통하 는 비상문 에 연결 돼 있 었 으나 , 사다리 를 올라가 보 니 비상문 은 잠겨 있 었 다 . 이수경 서울 과학 기술 대 안전 공학 과 교수 는 " 비상 시설 은 항상 최악 상황 을 염두 에 두 고 관리 해야 하 는데 우리 는 ' 불 도 안 났 는데 비상문 을 왜 열 어 두 느냐 ' 는 식 " 이 라며 " 의식 이 근본 적 으로 바뀌 어야 하 고 , 비상문 이 잠겨 있 다면 관계 당국 에 신고 하 는 시민 의식 도 필요 하 다 " 고 말 했 다 [ 출처 ] 본 기사 는 조선닷컴 에서 작성 된 기사 입니다