또한 , 보 텍스 공기 중 나머지 대부분 은 냉 , 온기 분리 부 ( 34 ) 의 일단 에 마련 된 공기 흐름 제어판 ( 35 ) 과 냉기 유도 판 ( 36 ) 에 의해 공기 의 흐름 이 180 ° 로 전환 되 어 회전력 을 상실 한 상태 에서 냉 , 온기 분리 부 ( 34 ) 의 내측 으로 이동 하 게 된다 . 다시 말 하 면 , 나선 형 으로 회전 되 며 냉 , 온기 분리 부 ( 34 ) 의 내 벽면 을 따라 이동하 는 보 텍스 공기 의 안쪽 인 낮 은 압력 쪽 으로 180 ° 로 전환 된 공기 가 이동 하 게 되 며 , 압력 이 낮 은 지역 을 통과 하 게 되 면서 열량 을 잃 어 온도 가 내려가 게 되 므로 냉기 가 발생 한다 .