도 8 을 참조 하 면 , 외기 / 배기 / 바이패스 댐퍼 ( MD ) 개도 를 40 ％/ 40 ％/ 60 ％ 로 고 정하 고 ( S 40 ) , 급기 팬 ( VVVF - 1 ) 과 환기팬 ( VVVF - 2 ) 인버터 출력 을 100 ％, 70 ％, 50 ％ 로 변화 시켜 ( S 41 ) 급기 풍 량 , 환기 풍 량 , 환기 정압 , 외기 / 혼합기 챔버 정압 , 급기 정압 을 측정 하 여 ( S 42 ∼ S 43 ) 환기 풍 량 수학 적 모델 링 및 환기 설정 정압 수학 적 모델링 을 위해 아래 [ 표 ] 를 만든다 ( S 44 ∼ S 45 ) .