본 실시 예 에 따른 공기 조화 기 의 냉동 능력 은 3 . 5 kW 이상 5 kW 이하 를 가지 고 , 한계 냉매 량 이 1 , 560 cc 인 회전식 압축기 를 사용 하 고 , 공기 조화 기 를 순환 하 는 냉매 로 는 R 32 가 50 % 이상 함유 된 혼합 냉매 가 사용 되 며 , 냉매 배관 에 는 입 도 면적 을 기준 으로 1 % 이하 의 델타 페라이트 기지 조직 을 가지 는 연성 스테인리스 강관 이 포함 되 므로 , 냉매 배관 의 강도 및 경도 를 동 배관 이상 으로 유지 하 면서 , 가공 성 이 좋 게 유지 할 수 있 다는 이점 이 있 다 .