반면 에 , 차단기 는 단락 고장 이 이미 발생 한 회로 를 접속 하 는 경우 도 있 다 . 이때 에 는 차단기 의 투입 과 동시 에 단락 전류 가 흐르 기 때문 에 차단기 는 곧바로 차단 동작 에 들어간다 . 차단 동작 에 들어가 는 시간 은 짧 으므로 ( 보통 은 1 초 이내 ) 투입 조작 이 계속 되 는 경우 가 많 다 . 즉 , 투입 조작 과 차단 조작 이 동시 에 이루어지 는데 , 이때 는 차단 조작 이 우선 되 어 투입 조작 이 계속 되 어도 차단 이 안 전하 게 이루어져 재차 투입 되 는 일 이 없 도록 설계 되 어 있 다 . 이러 한 순간 분리 차단 기능 은 차단기 가 반드시 갖추 어야 할 중요 한 기능 의 하나 이 다 .