ヒーター温度センサー
－ 149 －
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 150 －
カートリッジヒーターは熱板・金型の加熱に使用するヒーターです。ロスの少ない安定した加熱が出来、衝撃
に強く、高純度のマグネシア（MgO）を使用することにより、優れた耐熱性と絶縁性を備えています。
カートリッジヒーター
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 151 －
■電力密度と表面温度（外径φ12静止空気中）
■クリアランス
ヒーター寿命を大きく左右しますので、下表に従い、カートリッジヒーターの外径と穴径のクリアランスを設
計願います。
●ヒーター最大電力密度・クリアランス・温度の関係グラフ
カートリッジヒーターの設計資料
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 152 －
100E101E102E103E104E105E106E107E108E109E110E111E112E113E114E115E116E117E118E119E120E121E122E
商 品コード
MCHA1510MCHA1810MCHA1811MCHA1101MCHA1102MCHA1103MCHA1121MCHA1122MCHA1123MCHA1124MCHA1151MCHA1152MCHA1153MCHA1154MCHA1181MCHA1182MCHA1183MCHA1201MCHA1202MCHA1203MCHA1251MCHA1252MCHA1253
100100150100150200100150200250150200250300200300400300400500300500600
200E201E202E203E204E205E206E207E208E209E210E211E212E213E214E215E216E217E218E219E220E221E222E223E224E
商 品コード
MCHB1510MCHB1511MCHB1810MCHB1811MCHB1812MCHB1101MCHB1102MCHB1103MCHB1104MCHB1121MCHB1122MCHB1123MCHB1151MCHB1152MCHB1153MCHB1154MCHB1181MCHB1182MCHB1183MCHB1201MCHB1202MCHB1203MCHB1251MCHB1252MCHB1253
100150100150200100150200300100200300200300400500300400600400500700400500700
■1 0 0 V用
●シース径φ8～12
発熱部 55
シリコンラバーガラスチューブ 
ニッケルガラス耐熱電線 
ステンレス（SUS304）シース ニッケルリード線 
非発熱部 非発熱部 
－0.05φD
接続子 300E301E302E303E304E305E306E307E308E309E310E311E312E313E314E315E316E317E318E319E320E321E322E323E324E325E326E327E
商 品コード
MCHC1510MCHC1511MCHC1810MCHC1811MCHC1812MCHC1813MCHC1101MCHC1102MCHC1103MCHC1104MCHC1105MCHC1121MCHC1122MCHC1123MCHC1151MCHC1152MCHC1153MCHC1154MCHC1181MCHC1182MCHC1183MCHC1201MCHC1202MCHC1203MCHC1251MCHC1252MCHC1301MCHC1302
100150100150200250100150200300400200300400200300500600400500600400500750600800600800
●シース径φ15
発熱部 1010
シリコンラバーガラスチューブ 
ニッケルガラス耐熱電線 
ステンレス（SUS304）シース ニッケルリード線 
非発熱部 非発熱部 
－0.05φD
400E401E402E403E404E405E406E407E408E409E410E411E412E413E414E415E416E417E418E
商 品コード
MCHD1810MCHD1811MCHD1101MCHD1102MCHD1103MCHD1121MCHD1122MCHD1123MCHD1151MCHD1152MCHD1153MCHD1201MCHD1202MCHD1203MCHD1251MCHD1252MCHD1253MCHD1301MCHD1302
200300200300400200300400300400500500800100060080010008001000
カートリッジヒーター（ミリサイズ）
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 153 －
寸 法 [mm]
HLB1101HLB1102HLB1152HLB1103HLB1203HLC1151HLC1202HLC1253HLC1204HLC1304HLC1455HLC1356HLC1506HLC1607HLC1458HLC1658HLC1709HLC3551HLC3851HLE1201HLE1252HLE1204HLE1404HLE1656HLE1457HLE1558HLE1808HLE1609HLE1909HLE3701HLE3101
FC  1FC  2FC  3FC  4FC  5FC  7FC  9FC 11FC 12FC 13FC 15FC 16FC 17FC 19FC 20FC 21FC 23FC 24FC 25FC 27FC 29FC 32FC 33FC 37FC 38FC 40FC 41FC 42FC 43FC 44FC 45
商品コード型 番型 番φD
＋0.00－0.05
＋0.00－0.05
＋0.00－0.05
Ｌ50808010010050801001301301501801802002302302503003005080130130180200230230250250300300
容量[W]1001001501002001502002502003004503505006004506507005508502002502004006504505508006009007001000
●100V用
HLF1201HLF1302HLF1253HLF1304HLF1504HLF1405HLF1506HLF1806HLF1557HLF1857HLF1708HLF1108HLF1709HLF1109HLF3851HLF3131HLH1101HLH1201HLH1202HLH1302HLH1253HLH1453HLH1354HLH1554HLH1405HLH1705HLH1556HLH1906HLH1657HLH1107HLH1809HLH1129HLH3101HLH3151
FC 47FC 49FC 50FC 52FC 53FC 54FC 56FC 57FC 58FC 59FC 60FC 61FC 62FC 63FC 64FC 65FC 66FC 67FC 68FC 69FC 70FC 71FC 72FC 73FC 74FC 75FC 76FC 77FC 78FC 79FC 82FC 83FC 84FC 85
＋0.00－0.05
＋0.00－0.05
Ｌ508010013013015019019020020023023025025030030050508080100100130130150150190190200200250250300300
容量[W]200300250300500400500800550850700100070010508501300100 200 200 300 2504503505504007005509006501000800125010001500
寸 法 [mm]
カートリッジヒーター（ミリサイズ）
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 154 －
500E501E502E503E504E505E506E507E508E509E510E511E512E513E514E515E516E517E518E519E520E521E
商 品コード
MCHA2510MCHA2810MCHA2811MCHA2101MCHA2102MCHA2103MCHA2121MCHA2122MCHA2123MCHA2124MCHA2151MCHA2152MCHA2153MCHA2154MCHA2181MCHA2182MCHA2183MCHA2201MCHA2202MCHA2203MCHA2251MCHA2252
100100150100150200100150200250150200250300200300400300400500500600
600E601E602E603E604E605E606E607E608E609E610E611E612E613E614E615E616E617E618E619E620E621E622E623E624E
商 品コード
MCHB2510MCHB2511MCHB2810MCHB2811MCHB2812MCHB2101MCHB2102MCHB2103MCHB2104MCHB2121MCHB2122MCHB2123MCHB2151MCHB2152MCHB2153MCHB2154MCHB2181MCHB2182MCHB2183MCHB2201MCHB2202MCHB2203MCHB2251MCHB2252MCHB2253
100150100150200100150200300100200300200300400500300400600400500700400500700
■2 0 0 V用
●シース径φ8～12
発熱部 55
シリコンラバーガラスチューブ 
ニッケルガラス耐熱電線 
ステンレス（SUS304）シース ニッケルリード線 
非発熱部 非発熱部 
－0.05φD
接続子 700E701E702E703E704E705E706E707E708E709E710E711E712E713E714E715E716E717E718E719E720E721E722E723E724E725E726E727E728E729E
商 品コード
MCHC2510MCHC2511MCHC2810MCHC2811MCHC2812MCHC2813MCHC2101MCHC2102MCHC2103MCHC2104MCHC2105MCHC2121MCHC2122MCHC2123MCHC2151MCHC2152MCHC2153MCHC2154MCHC2181MCHC2182MCHC2183MCHC2201MCHC2202MCHC2203MCHC2251MCHC2252MCHC2253MCHC2301MCHC2302MCHC2303
10015010015020025010015020030040020030040020030050060040050060040050075060080010006008001000
●シース径φ15
発熱部 1010
シリコンラバーガラスチューブ 
ニッケルガラス耐熱電線 
ステンレス（SUS304）シース ニッケルリード線 
非発熱部 非発熱部 
－0.05φD
800E801E802E803E804E805E806E807E808E809E810E811E812E813E814E815E816E817E818E819E
商 品コード
MCHD2810MCHD2811MCHD2101MCHD2102MCHD2103MCHD2121MCHD2122MCHD2123MCHD2151MCHD2152MCHD2153MCHD2201MCHD2202MCHD2203MCHD2251MCHD2252MCHD2253MCHD2301MCHD2302MCHD2303
2003002003004002003004003004005005008001000600800100080010001200
カートリッジヒーター（ミリサイズ）
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 155 －
●200V用
寸 法 [mm]
HLB2101HLB2102HLB2152HLB2103HLB2203HLC2151HLC2202HLC2253HLC2204HLC2304HLC2455HLC2356HLC2506HLC2607HLC2458HLC2658HLC2709HLC4551HLC4851HLE2201HLE2252HLE2303HLE2204HLE2404HLE2656HLE2457HLE2558HLE2808HLE2609HLE2909HLE4701HLE4101
FC 86FC 87FC 88FC 89FC 90FC 92FC 94FC 96FC 97FC 98FC100FC101FC102FC104FC105FC106FC108FC109FC110FC112FC114FC116FC117FC118FC122FC123FC125FC126FC127FC128FC129FC130
商品コード型 番型 番φD
＋0.00－0.05
＋0.00－0.05
＋0.00－0.05
Ｌ50808010010050801001301301501801802002302302503003005080100130130180200230230250250300300
容量[W]1001001501002001502002502003004503505006004506507005508502002503002004006504505508006009007001000
HLF2201HLF2302HLF2253HLF2304HLF2504HLF2405HLF2506HLF2806HLF2557HLF2857HLF2708HLF2108HLF2709HLF2109HLF4851HLF4131HLH2101HLH2201HLH2253HLH2453HLH2354HLH2554HLH2705HLH2556HLH2906HLH2657HLH2758HLH2118HLH2129HLH4151
FC132FC134FC135FC137FC138FC139FC141FC142FC143FC144FC145FC146FC147FC148FC149FC150FC151FC152FC155FC156FC157FC158FC160FC161FC162FC163FC165FC166FC168FC170
＋0.00－0.05
＋0.00－0.05
Ｌ50801001301301501901902002002302302502503003005050100100130130150190190200230230250300
容量[W]200300250300500400500800550850700100070010508501300100200250450350550700550900650750115012501500
寸 法 [mm]
カートリッジヒーター（ミリサイズ）
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 156 －
■1 0 0 V用
■極小サイズ
●シース径φ4
ガラスチューブ Ni単線 
発熱部 55非発熱部 非発熱部 
－0.05φD
ステンレス（SUS304）シース 
100F101F102F103F104F105F106F
HLW1021HLW1032HLW1033HLW1044HLW1065HLW1106HLW1127
商 品コード型 式外径
253035405080100
2530354560100120
耐電圧：AC600V1分
●シース径φ6.0φ6.5
発熱部 55
シリコンラバーガラスチューブ 
ニッケルガラス耐熱電線 
ステンレス（SUS304）シース ニッケルリード線 
非発熱部 非発熱部 
－0.05φD
107F108F109F110F
HLX1101HLX1152HLX1103HLX1203
商 品コード型 式外径
355060100
50100150200
111F112F113F114F115F
HLB1101HLB1102HLB1152HLB1103HLB1203
商 品コード型 式外径
100100150100200
■2 0 0 V用
■極小サイズ
●シース径φ4
ガラスチューブ Ni単線 
発熱部 55非発熱部 非発熱部 
－0.05φD
ステンレス（SUS304）シース 
200F201F202F203F
HLW2044HLW2065HLW2106HLW2127
商 品コード型 式外径
405080100
4560100120
耐電圧：AC600V1分
●シース径φ6.0φ6.5
発熱部 55
シリコンラバーガラスチューブ 
ニッケルガラス耐熱電線 
ステンレス（SUS304）シース ニッケルリード線 
非発熱部 非発熱部 
－0.05φD
204F205F206F207F
HLX2101HLX2152HLX2103HLX2203
商 品コード型 式外径
355080100
50100150200
208F209F210F211F212F
HLB2101HLB2102HLB2152HLB2103HLB2203
商 品コード型 式外径
100100150100200
カートリッジヒーター（ミリサイズ）
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 157 －
300F301F302F303F304F305F306F307F
商 品コード
HLJ1021HLJ1051HLJ1032HLJ1042HLJ1062HLJ1053HLJ1074HLJ1115
(3.10mm)
50.863.588.9
25503044605070110
■1 2 0 V用
●シース径φ3.10
ガラスチューブ Ni単線 
発熱部 55非発熱部 非発熱部 
－0.05φD
ステンレス（SUS304）シース 
335F336F337F338F339F340F341F342F343F344F345F346F347F348F349F350F351F352F353F354F355F356F357F358F359F360F361F362F363F364F365F366F367F368F369F370F371F372F373F374F375F376F377F378F379F380F381F382F383F384F385F386F387F388F389F390F391F392F393F394F395F396F
商 品コード
HLL1053HLL1073HLL1103HLL1153HLL1203HLL1253HLL1124HLL1174HLL1254HLL1055HLL1105HLL1155HLL1205HLL1255HLL1305HLL1405HLL1076HLL1126HLL1176HLL1256HLL1306HLL1356HLL1207HLL1257HLL1307HLL1407HLL1507HLL1108HLL1158HLL1208HLL1258HLL1308HLL1408HLL1508HLL1259HLL1309HLL1509HLL3121HLL3151HLL3251HLL3301HLL3401HLL3501HLL3302HLL3502HLL3153HLL3303HLL3503HLL3205HLL3255HLL3405HLL3505HLL3605HLL3257HLL3607HLL3309HLL3509HLL3609HLL5402HLL5602HLL5403HLL5603
(9.42mm)
50751001502002501251752505010015020025030040075125175250300350200250300400500100150200250300400500250300500125150250300400500300500150300500200250400500600250600300500600400600400600
耐電圧：AC600V1分
●シース径φ6.25～φ12.60
発熱部 55
シリコンラバーガラスチューブ 
ニッケルガラス耐熱電線 
ステンレス（SUS304）シース ニッケルリード線 
非発熱部 非発熱部 
－0.05φD
308F309F310F311F312F313F314F315F316F317F318F319F320F321F322F323F324F325F326F327F328F329F330F331F332F333F334F
商 品コード
HLK1081HLK1101HLK1151HLK1072HLK1102HLK1152HLK1153HLK1103HLK1153HLK1203HLK1104HLK1154HLK1204HLK1254HLK1105HLK1205HLK1305HLK1106HLK1206HLK1306HLL1051HLL1101HLL1151HLL1102HLL1122HLL1152HLL1202
(6.25mm)
(9.42mm)
80100150751001505010015020010015020025010020030010020030055100150100125150200
カートリッジヒーター（インチサイズ）
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 158 －
397F398F399F400F401F402F403F404F405F406F407F408F409F410F411F412F413F414F415F416F417F418F419F420F421F422F423F424F425F426F427F428F429F430F431F432F433F434F435F436F437F438F439F440F441F442F443F444F445F446F447F448F449F450F451F452F453F454F455F456F457F458F459F460F461F462F
商 品コード
HLM1051HLM1151HLM1052HLM1122HLM1053HLM1153HLM1203HLM1074HLM1204HLM1254HLM1304HLM1404HLM1075HLM1125HLM1255HLM1405HLM1505HLM1106HLM1256HLM1506HLM1107HLM1257HLM1307HLM1407HLM1507HLM1408HLM1129HLM1259HLM1309HLM1409HLM1509HLM1609HLM1759HLM3251HLM3501HLM3152HLM3252HLM3302HLM3352HLM3402HLM3502HLM3752HLM3503HLM3753HLM3204HLM3354HLM3404HLM3504HLM3754HLM3505HLM3755HLM3706HLM3257HLM3507HLM3757HLM3997HLM3259HLM3509HLM3609HLM5302HLM5502HLM5992HLM5506HLM5996HLM5507HLM5997
(12.60mm)
50150501255015020075200250300400751252504005001002505001002503004005004001252503004005006007502505001502503003504005007505007502003504005007505007507002505007501000250500600300500100050010005001000
■1 2 0 V用
500F501F502F503F504F
商 品コード
HLJ2042HLJ2053HLJ2074HLJ2115HLJ2276
(3.10mm)
38.150.863.588.9139.7
445070110270
■2 4 0 V用
●シース径φ3.10
ガラスチューブ Ni単線 
発熱部 55非発熱部 非発熱部 
－0.05φD
ステンレス（SUS304）シース 
耐電圧：AC600V1分
●シース径φ6.25～φ12.60
発熱部 55
シリコンラバーガラスチューブ 
ニッケルガラス耐熱電線 
ステンレス（SUS304）シース ニッケルリード線 
非発熱部 非発熱部 
－0.05φD
505F506F507F508F509F510F511F512F513F514F515F516F517F518F519F520F521F522F523F524F525F526F527F528F529F530F531F532F533F534F535F536F537F
商 品コード
HLK2222HLK2173HLK2203HLK2253HLK2124HLK2154HLK2204HLK2254HLK2304HLK2205HLK2305HLK2206HLK2306HLK2357HLK2408HLL2201HLL2152HLL2202HLL2103HLL2153HLL2203HLL2253HLL2254HLL2105HLL2155HLL2205HLL2255HLL2305HLL2405HLL2126HLL2256HLL2306HLL2356
(6.25mm)
(9.42mm)
127.0152.425.431.8
225175200250125150200250300200300200300350400200150200100150200250250100150200250300400125250300350
カートリッジヒーター（インチサイズ）
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
538F539F540F541F542F543F544F545F546F547F548F549F550F551F552F553F554F555F556F557F558F559F560F561F562F563F564F565F566F567F568F569F570F571F572F573F574F575F576F577F578F579F580F581F582F583F584F585F586F587F588F589F590F591F592F593F594F595F596F597F598F599F600F601F602F603F
商 品コード
HLL2207HLL2257HLL2307HLL2407HLL2507HLL2108HLL2208HLL2258HLL2308HLL2408HLL2508HLL2608HLL2259HLL2309HLL2509HLL4121HLL4251HLL4301HLL4401HLL4501HLL4302HLL4502HLL4153HLL4303HLL4503HLL4753HLL4993HLL4604HLL4994HLL4255HLL4405HLL4505HLL4605HLL4755HLL4995HLL4606HLL4996HLL4257HLL4607HLL4997HLL4608HLL4998HLL4309HLL4509HLL4609HLL4999HLL6601HLL6991HLL6602HLL6992HLL6603HLL6993HLM2122HLM2202HLM2153HLM2203HLM2204HLM2254HLM2304HLM2404HLM2255HLM2405HLM2505HLM2106HLM2256HLM2506
(9.42mm)
(12.60mm)
2002503004005001002002503004005006002503005001252503004005003005001503005007501000600100025040050060075010006001000250600100060010003005006001000600100060010006001000125200150200200250300400250400500100250500
容量604F605F606F607F608F609F610F611F612F613F614F615F616F617F618F619F620F621F622F623F624F625F626F627F628F629F630F631F632F633F634F635F636F637F638F639F640F641F642F643F644F645F646F647F648F649F650F651F652F653F654F655F656F657F658F659F660F661F662F633F664F665F666F667F668F669F670F671F
商 品コード
HLM2107HLM2257HLM2307HLM2407HLM2507HLM2408HLM2129HLM2259HLM2309HLM2409HLM2509HLM2609HLM2759HLM4251HLM4351HLM4501HLM4751HLM4152HLM4252HLM4302HLM4352HLM4402HLM4502HLM4752HLM4992HLM4503HLM4753HLM4204HLM4354HLM4404HLM4504HLM4754HLM4994HLM4505HLM4755HLM4706HLM4257HLM4507HLM4757HLM4997HLM4508HLM4998HLM4509HLM4609HLM4999HLM6051HLM6101HLM6052HLM6102HLM6152HLM6202HLM6053HLM6103HLM6054HLM6104HLM6055HLM6105HLM6056HLM6106HLM6156HLM6206HLM6057HLM6107HLM6157HLM6207HLM6108HLM6238HLM6159
(12.60mm)
100250300400500400125250300400500600750250350500750150250300350400500750100050075020035040050075010005007507002505007501000500100050060010005001000500100015002000500100050010005001000500100015002000500100015002000100023001500
容量■2 4 0 V用カートリッジヒーター（インチサイズ）
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 160 －
カートリッジヒーターの発熱分布を自由に設定し、金型の熱分布が均一になることを目標としたヒーターです。
発熱線巻ピッチを変えることにより、中央の発熱を低くし両側の発熱を高くします。
300（S1＋S2＋S1）
450（S1＋S2＋S1）
750（S1＋S2＋S1）
350（S1＋S2＋S1）
550（S1＋S2＋S1）
900（S1＋S2＋S1）
450（S1＋S2＋S1）
650（S1＋S2＋S1）
1100（S1＋S2＋S1）
寸 法 [mm]
御指示下さい
御指示下さい
※ご注文の際はS1, S2の寸法[mm]と容量[W]を御指定下さい。
粗密巻カートリッジヒーター
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 161 －
ヒーター内部に、熱電対素線を内蔵したもので、内部温度をコントロールする事によりオーバーシュート、又
ヒーターの異常高温を防ぐことができます。
寸 法 [mm]
御指示下さい
※ご注文の際はＳの寸法[mm]、容量[W]を御指定下さい。
熱電対内蔵カートリッジヒーター
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 162 －
コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター｡わずかなスペ
ースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます｡長寿命で、なおかつ使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です｡端子部は耐熱性の高いシリコンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です｡金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています｡
■使用上のご注意・ヒーターシースが空気中に露出しないようにご注意ください。空気中で通電(空焼)した場合、
ヒーターシースが高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります｡
・長期間使用しますと、ヒーターシースの表面に水垢・炭化物・その他の物質が付着・堆積し
ます。これらの付着堆積物は、ヒーターシースからの放熱を妨げ、ヒーターの早期断線や腐食の原因になりますので、定期的に調べて除去してください｡
・水の加熱以外には使用しないで下さい。・小スペースに設置する場合は、発熱部が常に
液中にあり、水蒸気で空焼き状態にならないことを確認してください。
・原則として水平取付けにてご使用ください。
10㎜以上 
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 163 －
電 線断面積
管用テーパー
SLW6052
SLW6103
SLW6154
商品コード型 番電 圧容 量
寸法（mm）重 量（kg）
ステンレス（SUS316L）シースタイプ
電 線断面積
管用テーパー
SLW7052
SLW7103
SLW7154
SLW7204
商品コード型 番電 圧容 量
寸法（mm）重 量（kg）
ステンレス（SUS316L）シースタイプ
電 線断面積
管用テーパー
SLW8103
SLW8154
SLW8204
商品コード型 番電 圧容 量
寸法（mm）重 量（kg）
ステンレス（SUS316L）シースタイプ
シリコンゴム キャブタイヤコード  アース線（緑色）付 300㎜ 単相用：3芯 三相用：4芯 
E（六角平径） 
シリコンゴムモールド （管用テーパーネジ）  
ステンレスシースタイプ
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 164 －
水用カートリッジヒーター規格表 
100V200V電圧・容量 
300W500W750W1KW1.2KW500W1KW1.5KW2KW
PT（テーパーネジ）：標準 
PF（平行ネジ）：オプション 
ネジサイズ（ HEX） 3/4 インチ（ 29）もしくは 1/2 インチ（ 26）のいずれか 
ヒーター径 φ 16φ 16φ 16φ 20φ 20φ 16φ 20φ 20φ 20
ヒーター長 130L185L255L265L315L185L265L385L495L
有効発熱長 90HL 145HL 215HL 225HL275HL 145HL 225HL345HL 455HL
ネジ 3/4
電力密度 7.037.117.117.237.087.117.087.037.08
ヒーター径 φ 15φ 15φ 15φ 15φ 15φ 15φ 15φ 15φ 15
ヒーター長 130L190L265L340L400L190L340L490HL640L
有効発熱長 90HL 150HL 225HL 300HL360HL 150HL 300HL450HL 600HL
ネジ 1/2
電力密度 7.087.087.087.087.087.087.087.087.08
電線断面積 (sq)1.251.251.252.02.01.251.251.252.0
パイプ材質 SUS316L
ネジ材質 標準： SUS304
標準：シリコン（ 1 芯） 
リード線の種類 
※オプション：シリコンゴムキャプタイヤ 
リード線の長さ 1m
標準：シリコンゴムキャップ 
※オプション：シリコン収縮チューブ 端子部の保護 
※オプション：防水スミチューブ（レイケム） 
リ ー ド 線 ： シ リ コ ン リ ー ド 線 
ヒ ー タ ー 材 質 ： Ｓ Ｕ Ｓ ３ １ ６ Ｌ 
シ リ コ ン キ ャ ッ プ 
有 効 発 熱 長 （ Ｈ Ｌ ） 
ヒ ー タ ー 長 （ Ｌ ） １ ０ ０ ０ 
取 り 付 け ネ ジ ： Ｐ Ｔ ３ ／ ４ （ Ｐ Ｔ １ ／ ２ ） 
φ20（φ16） 
水用カートリッジヒーター
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 165 －
油用カートリッジヒーター規格表 
100V200V電圧・容量 
300W500W750W1KW500W750W1KW
PT（テーパーネジ）：標準 
PF（平行ネジ）：オプション 
ネジサイズ（ HEX） 3/4 インチ（ 29）もしくは 1/2 インチ（ 26）のいずれか 
ヒーター径 φ 16φ 20φ 20φ 20φ 20φ 20φ 20
ヒーター長 245L310L445L575L310L445L575L
有効発熱長 205HL270HL405HL535HL270HL405HL535HL
ネジ 3/4
電力密度 2.983.002.983.003.002.983.00
ヒーター径 φ 15φ 15φ 15φ 15φ 15φ 15φ 15
ヒーター長 255L395L575L745L395L575L745L
有効発熱長 210HL350HL530HL700HL350HL530HL700HL
ネジ 1/2
電力密度 3.033.033.003.033.033.003.03
電線断面積 (sq)1.251.251.252.01.251.251.25
パイプ材質 SUS304
ネジ材質 標準： SUS304
標準：シリコン（ 1芯） 
リード線の種類 
※オプション：シリコンゴムキャプタイヤ 
リード線の長さ 1m
標準：シリコンゴムキャップ 
※オプション：シリコン収縮チューブ 端子部の保護 
※オプション：防水スミチューブ（レイケム） 
リ ー ド 線 ： シ リ コ ン リ ー ド 線 
ヒ ー タ ー 材 質 ： Ｓ Ｕ Ｓ ３ ０４
シ リ コ ン キ ャ ッ プ 
有 効 発 熱 長 （ Ｈ Ｌ ） 
ヒ ー タ ー 長 （ Ｌ ） １ ０ ０ ０ 
取 り 付 け ネ ジ ： Ｐ Ｔ ３ ／ ４ （ Ｐ Ｔ １ ／ ２ ） 
φ20（φ16） 
油用カートリッジヒーター
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 166 －
空気加熱用カートリッジヒーター規格表 
100V200V電圧・容量 
300W500W750W1KW500W750W1KW
PT（テーパーネジ）：標準 
PF（平行ネジ）：オプション 
ネジサイズ（ HEX） 1 インチ（ 35） 
ヒーター径 φ 26φ 26φ 26φ 26φ 26φ 26φ 26
フィン外径 φ 26φ 26φ 26φ 26φ 26φ 26φ 26
ヒーター長 240L370L530L695L370L530L695L
有効発熱長 200HL330HL490HL655HL330HL490HL655HL
電力密度 3.503.503.523.503.503.523.50
電線断面積 (sq)1.251.251.252.01.251.252.00
パイプ材質 SUS304
フィン材質 SUS304
ネジ材質 SUS304
標準： GB 線（ 1 芯） 
※オプション：テフロン 
※オプション：シリコンゴムキャプタイヤ 
※オプション： NSBL
リード線の長さ 1m
標準：金属製端子カバー 
端子部の保護 
※オプション：シリコン収縮チューブ 
100V用差込プラグ ※オプション：松下 WF-7215K（防水タイプ） 
シ リ コ ン キ ャ ッ プ フ ィ ン 材 質 ： Ｓ Ｕ Ｓ ３ ０ ４             
取 り 付 け ネ ジ ： Ｐ Ｔ １ Ｂ             ヒ ー タ ー 材 質 ： Ｓ Ｕ Ｓ ３ ０ ４             
リ ー ド 線 ： Ｇ Ｂ 線 
１ ５ 有 効 発 熱 長 （ Ｈ Ｌ ） ３ ０ 
ヒ ー タ ー 長 （ Ｌ ） １ ０ ０ ０ 
空気加熱用カートリッジヒーター
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 167 －
■固定フランジ寸法図
カートリッジヒーターの口元にフランジを取り付けておきますと、金型への固定が容易になります。
ヒーターの取り付けピッチが近い場合には、下図の様にフランジの向きを一定方向ではなく互い違いにするとヒ
ーターの収まりが良くなります。
■ 取付状態図
Ａ   タ イ プ Ｂ   タ イ プ 
φ ６ ． ５ 穴 
φ ６ ． ５ 穴 
その他のタイプ（オーダー）
材質：SUS304厚み：t=1.5
A タイプ     B タイプ 
適用ヒーター径 型  番 
KTAー8 
KTAー10 
KTAー12 
KTAー14 
KTAー15 
KTAー16
カートリッジヒーター用オプション
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 168 －
ネ ジ サ イ ズ 
１ ／ ２ 
３ ／ ４ 
標 準 ネ ジ （ Ｐ Ｔ ） 形 状 オ プ シ ョ ン ネ ジ （ Ｐ Ｆ ） 形 状 
適 合 ヒ ー タ ー 径 
最 大 : φ １ ６ 
適 合 ヒ ー タ ー 径 
適 合 ヒ ー タ ー 径 
最 大 : φ ２ ８ 
最 大 : φ ２ ０ 
■ヒーター取付けネジ寸法図
お客様のご用途に合わせた各種取付けネジをご用意しております。
※主に液体を加熱する場合の、容器への取付けに使用されます。※材質は通常SUS304です。その他の材質（SUS316L等）は別途製作となります。※下記以外の取付けネジをご希望の場合には弊社営業部までお問い合わせ下さい。
Ｐ Ｔ ３ ／ ４ 
２ ２ １ ５ 
Ｐ Ｔ １ ／ ２ 
２ ０ １ ５ 
Ｐ Ｔ   １ Ｂ 
１ ５ ２ ５ 
２ ２ １ ５ 
２ ０ １ ５ 
Ｐ Ｆ １ ／ ２ 
１ ５ ２ ５ 
Ｐ Ｆ ３ ／ ４ 
Ｐ Ｆ   １ Ｂ 
カートリッジヒーター用オプション
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 169 －
■シリコンゴムキャップ寸法図
防滴仕様、リード線の保護等にご使用いただけます。
※180℃以上の雰囲気ではご使用いただけません。※防滴仕様の場合はリード線にシリコン電線をご選定下さい。※構造上、完全防水にはなりませんのでご注意下さい。※その他ご不明な点は弊社営業部までお問い合わせ下さい。
ストレート型 φ1 0 用
※適合ヒーター径 φ1 0
同形状にてφ1 2 用もあります。
（差込径φ1 2長さ6 0 L）
ツバ付ストレート型 φ1 2 用
※適合ヒーター径φ1 2
同形状にてφ1 0 用もあります。
（差込径φ1 0長さ5 5 L）
段付ストレート型 φ1 5 用
※適合ヒーター径 φ1 5 ～φ1 6
L型 φ1 0 用
※適合ヒーター径 φ1 0
リード線を口元から9 0 °曲げて
取り回す場合などに使用されます。
φ10φ12φ15φ10
カートリッジヒーター用オプション
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 170 －
■フレキシブルチューブ取付け寸法図
屈曲の多いリード線の取り廻し、可動部のリード線保護に威力を発揮します。
※堅牢なステンレス製のフレキシブルチューブが配線を守ります。※ご使用の雰囲気温度によりスリーブの固定方法、長さが変わります。
・高温用エポキシ充填の場合は最高使用温度180℃ スリーブ長30Lです。・溶接の場合にはスリーブ長が40L以上必要になります。
※熱電対内蔵等でリード線が多芯になる場合と、大径の電線を使用する場合には
フレキシブルチューブの径も太くなります。 詳しくは弊社営業までお問い合わせ下さい。
●フレキシブルチューブ φ8
●フレキシブルチューブ φ1 0
●フレキシブルチューブ φ1 2
φ １ ０ φ ８ φ １ ２ 
φ １ ２ φ １ ４ φ １ ０ 
φ １ ４ φ １ ６ φ １ ２ 
カートリッジヒーター用オプション
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 171 －
シリコンゴムで絶縁され柔軟性に富んだ電線です。耐熱温度は180℃です。
導 体：スズメッキ軟銅線絶縁体：シリコンゴム
フッ素樹脂（FEP）で被覆された耐熱電線です。耐熱温度は180℃です。
導 体：銀メッキもしくはスズメッキ軟銅線絶縁体：フッ素樹脂（FEP)
純ニッケルの導体にガラスを2重に編組した耐熱電線です。300℃迄の中高温用耐熱電線として広く使用されます。
導 体：純ニッケル絶縁体：ガラスウール+ワニス含浸
スズメッキ軟銅線にガラスを2重に編組した耐熱電線です。
使用温度は180℃迄ですがNiGBに比べ電流値は有利です。
導 体：スズメッキ軟銅線絶縁体：ガラスウール+ワニス含浸
純ニッケルの導体にシリグラスヤーンを編組した耐熱電線です。
使用温度は連続で400℃、短時間では700℃まで使用できます。
導 体：純ニッケル絶縁体：シリグラス+耐熱ワニス含浸
シリコンゴムの上にガラス編組を外装した耐熱電線です。
180℃までの温度範囲で広く使用されます。
導 体：スズメッキ軟銅線絶縁体：シリコンゴム+ガラスウール編組+ワニス含浸
・シリコンゴム絶縁電線
・FEP テフロン電線
・ニッケルガラス被覆耐熱電線 NiGB
・ガラス被覆耐熱電線 GB
・シリグラス耐熱電線 NS BL
・シリコンゴム絶縁ガラス編組電線 LKGB
カートリッジヒーター オプション（耐熱電線）
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 172 －
シリコンゴム絶縁電線で耐熱性・絶縁性・可とう性に優れています。180℃までの温度範囲で使用されます。
導 体：スズメッキ軟銅線絶縁体：シリコンゴム
クロロプレンゴム絶縁電線で周囲温度80℃以下の条件で
使用されます。
導 体：軟銅線絶縁体：クロロプレンゴム
耐熱ビニールで絶縁され柔軟性に富んだ電線です。周囲温度80℃以下の条件で使用されます。
導 体：軟銅線絶縁体：耐熱ビニール
ニッケルの単線にステアタイトR碍子を通したリードです。
最高使用温度は約500℃まで使用できます。
導 体：純ニッケル単線
絶縁体：ステアタイトR碍子
・シリコンゴムキャプタイヤ S RCT
・ゴムキャプタイヤ 2 PNCT
・ビニールキャプタイヤ
・ニッケル単線+R碍子仕様
カートリッジヒーター オプション（耐熱電線他）
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 173 －
■フィン巻きCH詳細寸法について
カートリッジヒーターには放熱効果を高めるための放熱フィンを巻くことが出来ます。フィンの高さは6ｍｍ（標準）もしくは8ｍｍが製作可能です。
■サーキュレーション型 カートリッジヒーター
近年、多方面で使用されるようになってきた管体挿入型のカートリッジヒーター参考図です。熱伝導を良くするためにヒーターには放熱フィンが巻いてあります。出口には熱電対が取り付けられるようになっており、非加熱物の温度管理が正確に出来ます。なお、下記参考図はネジ付カートリッジヒーターとなっておりますが、フランジタイプも製作可能です。この場合、使用温度によってOリングを使用するか、シールガスケット（パッキン）を使用するか選定が必要です。Oリングはバイトン（フッ素樹脂）で200℃の耐熱ですが、シールガスケット（パッキン）では最高400℃まで使用可能となります（カーボン系、もしくはセラミック系のパッキンになります）。多くの場合このタイプで配管径が25A程度、電気容量も1KW以下の、小型のサーキュレーションヒーターとして使用されます。
フィン巻きカートリッジヒータ 
シース熱電対 
1 5以上 
1 5以上 
フィン高さ：標準６ｍｍ（他８ｍｍも製作可） 
フィンピッチ：標準４ｍｍ（指定により５、６、７ｍｍも製作可） 
有効発熱長（ＨＬ） 
寸法を狭くしたい 
カートリッジヒーター用技術資料
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 174 －
■中出しリード線
ニッケルガラス被覆耐熱電線（NiGB）をヒーター内部で接続したものです。金型が可動する場合など、ヒーター出口の電線が繰り返し動く場合 このタイプをお勧めします。
■熱電対内蔵カートリッジヒーター 熱電対位置について
センサー内蔵型ＣＨ（主にK素線）を製作する上で、細径（φ8以下）の場合にはセンサー位置が先端になります。直径φ10以上は先端、中心のいずれも製作可能です。
Ｔ ｉ Ｇ （ 内 部 接 続 ） 標 準 リ ー ド 線 ： Ｎ ｉ Ｇ Ｂ 又 は Ｎ Ｓ Ｂ Ｌ 
３ ０ ０ 
熱 電 対 リ ー ド 線 
ガ ラ ス リ ー ド 線 シ リ コ ン ゴ ム 
熱 電 対 取 付 位 置 （ 先 端 ） 
Ｌ ± ２ ｍ ｍ 
Ｓ （ 中 央 ） 
熱 電 対 取 付 位 置 （ 中 央 ） 
カートリッジヒーター用技術資料
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 175 －
●小型配管に挿入したサーキュレーション
タイプのカートリッジヒーターです。
●放熱用フィンを巻きつけた空気加熱用の
カートリッジヒーターです
●L型に曲げテフロンコーティングを施した
液体加熱用カートリッジヒーターです。
●太径のカートリッジヒーターも製作します。
（写真は仕上り外径φ30です）
カートリッジヒーター（特殊品）
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 176 －
シーズヒーターは、コイル上に巻いた発熱体を金属管の中央に挿入し、その管内に高温度に耐えうる良質の耐
熱性電気絶縁粉末を弊社独自の製法により高圧、固形化しておりますから、使用中の他の外部的衝撃による破
損及び故障はありません。
なお内部のニクロム線、絶縁粉末（MgO）は高温においても化学的変化の心配は皆無で、優れた耐久力を持
っております。
発熱体保護管の材質は、非加熱物の諸条件によりもっとも適した材質が使用されますが、一般に鋼管、銅管、
ステンレス管、インコロイ管などが使用されます。
シーズヒーター（S US 3 0 4  ストレート型）
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 177 －
電力密度 1W/cm2
寸 法 [mm]
SHS 10
SHS 11
SHS 12
SHS 13
SHS 14
寸 法 [mm]
電力密度 2W/cm2
SHS 17
SHS 18
SHS 19
SHS 20
SHS 21
SHS 22
SHS 23
SHS 24
SHS 25
寸 法 [mm]
SHS 26
SHS 27
SHS 28
SHS 29
SHS 30
SHS 31
SHS 32
寸 法 [mm]
電力密度 3W/cm2
※（）は、200V、220V専用の仕様となります。
SHS 35
SHS 36
SHS 37
SHS 38
SHS 39
SHS 40
SHS 41
SHS 42
SHS 43
寸 法 [mm]
SHS 44
SHS 45
SHS 46
SHS 47
(SHS 48)
(SHS 49)
(SHS 50)
寸 法 [mm]
シーズヒーター（S US 3 0 4  ストレート型）
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 178 －
フィンシーズヒーター（S US 3 0 4  ストレート型）
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 179 －
電力密度 3W/cm2
FSS 10
寸 法 [mm]
FSS 11
FSS 12
FSS 13
FSS 14
(FSS 15)
(FSS 16)
(FSS 17)
(FSS 18)
寸 法 [mm]
電力密度 4W/cm2
FSS 21
FSS 22
FSS 23
FSS 24
FSS 25
FSS 26
FSS 27
FSS 28
FSS 29
FSS 30
寸 法 [mm]
(FSS 31)
(FSS 32)
(FSS 33)
(FSS 34)
(FSS 35)
(FSS 36)
(FSS 37)
(FSS 38)
寸 法 [mm]
電力密度 5W/cm2
FSS 41
FSS 42
FSS 43
FSS 44
FSS 45
FSS 46
FSS 47
FSS 48
(FSS 49)
(FSS 50)
寸 法 [mm]
(FSS 51)
(FSS 52)
(FSS 53)
(FSS 54)
(FSS 55)
(FSS 56)
(FSS 57)
(FSS 58)
寸 法 [mm]
※（）は、200V、220V専用の仕様となります。
フィンシーズヒーター（S US 3 0 4  ストレート型）
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 180 －
フィンシーズーヒーター（S US 3 0 4  U字型）
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 181 －
電力密度 3W/cm2
(FSU 7)
(FSU 8)
(FSU 9)
(FSU 10)
寸 法 [mm]
(FSU 11)
(FSU 12)
(FSU 13)
(FSU 14)
(FSU 15)
寸 法 [mm]
電力密度 4W/cm2
FSU 21
FSU 22
FSU 23
FSU 24
(FSU 25)
(FSU 26)
(FSU 27)
(FSU 28)
(FSU 29)
(FSU 30)
寸 法 [mm]
電力密度 5W/cm2
FSU 41
FSU 42
FSU 43
(FSU 44)
(FSU 45)
(FSU 46)
(FSU 47)
(FSU 48)
寸 法 [mm]
※（）は、200V、220V専用の仕様となります。
フィンシーズヒーター（S US 3 0 4  U字型）
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 182 －
■特 長・水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます｡・金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)または、銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使
用しています｡機械的に堅牢、電気的に安全、取り扱いが容易で,しかも水中での加熱のため熱効率は最高です｡
■使用上のご注意・必ずアース端子よりアースをとってご使用ください。・液位表示ラベル(発熱部)の位置まで必ず水中に入れ、通電してください｡空気中で通電(空焼
き)した場合、発熱部が高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります｡
・モールド部、端子ボックス部は水中に入れないでください。また、モールド部温度が75℃を
超えないようにご使用ください｡
・水の加熱以外には使用しないでください｡
水用投込みヒーター
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 183 －
SWA1503
SWA1505
SWA1510
商品コード型 番電 圧容 量寸法（mm）
重 量（kg）
A型単相100V用（10W/cm2）
ヒーターシース：SUS316L（ステンレス）電解研磨電源電線   ：平行ゴムコード 2m
差し込みプラグ付（1kWはキャブタイヤコード）
温度コントローラーは、DG2/DG2S、ファインサーモをお勧めします｡
■A型 [1 0 0 V用ステンレスシースタイプ]
アース端子 
ゴムモールド 
（1kW） 
液位標示ラベル 
100V500W0.9204DSWB1106
商品コード型 番電 圧容 量寸法（mm）重 量（kg）
電 線断面積
B型単相100V用（10W/cm2）
ヒーターシース：SUS316L(ステンレス)電源電線   ：キャブタイヤケーブル2m
差し込みプラグ付
温度コントローラーは、DG2/DG2S、ファインサーモ、ロバートショウサーモスタットをお勧めします｡
■B型 [1 0 0 V/単相2 0 0 V用ステンレスシースタイプ]
液位標示 ラベル 
ゴムモールド 
ピッチ 20
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 184 －
単相200V
SWB1111
SWB1115
SWB1120
SWB1210
SWB1215
SWB1220
SWB1230
三相200V
SWB3210
SWB3220
SWB3230
SWB3250
SWB3260
コード型 番電 圧容 量
最低液位DE
ヒーターシース：SUS316L(ステンレス)電源電線   ：キャブタイヤケーブル2m
温度コントローラーは、DG2/DG2S、ファインサーモ、ロバートショウサーモスタットをお勧めします｡最大負荷を確認してください｡
■B型 [1 0 0 V/単相2 0 0 V用ステンレスシースタイプ]
アース端子 
ゴムモールド 
液位標示 ラベル 
寸法（mm）重量
電 線断面積（mm2）
B型三相200V用（10W/cm2）
ヒーターシース：SUS316L(ステンレス)電源電線   ：キャブタイヤケーブル 2m
端子ボックス ：ポリエステル樹脂
温度コントローラーは、DG3S、ロバートショウサーモスタットEB－3Lをお勧めします｡
■B型 [三相2 0 0 V用 ステンレスシースタイプ]
商品コード型 番電 圧容 量ABC
最低液位DE
寸法（mm）重量
電 線断面積（mm2）
B型単相100/200V用（10W/cm2）
液位標示 ラベル 
アース端子 
ピッチ 20
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 185 －
電 線断面積
三相200V 10kW6.0225DSWB3010
商品コード型 番電 圧容 量寸法（mm）重 量（kg）
B型三相200V用（10W/cm2）
ヒーターシース：SUS316L(ステンレス)電源電線   ：キャブタイヤケーブル 2m
端子ボックス ：アルミ(塗装)
温度コントローラーは、サーモ30/30S、ロバートショウサーモスタットD33Lをお勧めします｡
■B型 [三相2 0 0 V用 ステンレスシースタイプ]
アース端子 
液位標示 ラベル 
電 線断面積
三相200V 15kW7.1226DSWB3015
商品コード型 番電 圧容 量寸法（mm）重 量（kg）
B型三相200V用（10W/cm2）
ヒーターシース：SUS316L(ステンレス)電源電線   ：キャブタイヤケーブル 2m
端子ボックス ：アルミ(塗装)
温度コントローラーは、サーモ50/50Sをお勧めします｡
液位標示 ラベル 
アース端子 
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 186 －
必要最低限の温度を保ち、経済的に加熱
寒い季節など、お湯を沸かすのではなく、冷たく無い程度の温度に保っておきたい場合が
あります｡「低温用温調付ヒーター」は、このようなご要望に応えて製品化しました｡
0～40℃の温度調節器は、低い温度に簡単に設定できますから、必要以上に加熱せず経済
また、水が蒸発してヒーターが空気中に出る危険が少ないので安全です｡
■使用上のご注意・アース線からアースをとってください｡・液位表示ラベルの位置まで、必ず水中に入れて通電してください｡空気中での通電（空焼）
すると高温になり、火災や故障の原因になります｡(サーモスタットも故障します)
・温調ダイヤルがある端子ボックス部分は、絶対に水中に入れないで下さい｡水のかかる屋外
では使用できません｡
・水以外の液体の加熱には使用しないで下さい｡
低温用温調付ヒーター
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 187 －
231D1.25
単相 200V1kW1.6BCL4110
BCL4210
コード型 番電 圧容 量重 量（kg）
ステンレスシースタイプ（10W/cm2）
ヒーターシース：SUS316L（ステンレス）温度調節範囲 ：0～40℃電源電線   ：キャブタイヤケーブル２m
（100V用は差し込みグ付）
端子ボックス ：ポリエステル樹脂
■ステンレスシースタイプ
液面標示ラベル 
温度調節器 
温 度 調 節 器 は 構 造 上 、温度過昇防止機構にはなっておりません
100V用200V用
シース部の寸法（長さ方向）は最大値です。製作公差により若干異なることがあります
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度コントローラーは液膨式サーモスタッ
トを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します｡
防滴構造の端子ボックスに温度コントロー
ラーが組み込まれており、取り扱いが容易で安全です｡
金 属 シ ー ス に は ス テ ン レ ス パ イ プ
(SUS316L)を使用しています｡
■使用上のご注意・アース線からアースをとってください｡・液位表示ラベルの位置まで必ず水中に入れ、
通電してください｡空気中で通電(空焼き)した場合、発熱部が高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります｡(サーモスタットも故障します)
・温調ダイヤルのある端子ボックス部分は、絶
対に水中に入れないで下さい｡
・水の加熱以外には使用しないで下さい｡
温調付投込みヒーター
温度センサーヒーター
－ 190 －
■プラグヒーター
プラグヒーターは被加熱側タンクに設けた管用ソケットに直接ねじ込むだけで使用で
きる利用範囲の広い一般化されたヒーターです。特にこのステンレスヒーターは清水だけでなく、薬液、洗浄液等の加熱にも使用できます。
プラグヒーター
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 191 －
PSHW120
PSHW121
PSHW122
PSHW123
PSHW124
PSHW125
商品コード品  名電  圧
容  量（kW）
寸法（mm）
PSHO130
PSHO131
PSHO132
PSHO133
PSHO134
PSHO135
PSHO136
商品コード品  名電  圧
容  量（kW）
寸法（mm）
水用：電力密度8W/cm2（ヒーターシース：SUS316L）
油用、その他液用：電力密度3W/cm2（ヒーターシース：SUS316L）
※プラグヒーターの選定にあたっては特に被加熱物の特性、ヒーター材質、電力密度、加熱温
度を正確に把握し設計することが重要です。
●商品コード
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 192 －
■フランジヒーター
フランジヒーターはプラグヒーターと同じく、液中やその他の被加熱物が流れる管の
中に直接、有効発熱部が挿入できる構造となっており、タンクやパイプ内の圧力やフランジの規格の範囲で大容量の電気容量を確保できるヒーターです。取り扱いが容易で、液体「水・油」及び、気体「空気・ガス・蒸気」等の加熱に使われ、あらゆる部門で広く使用されています。
フランジヒーター
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 193 －
FSH130
FSH140
FSH150
FSH160
FSH170
商品コード品  名電  圧
容  量（kW）
寸法（mm）
水用：電力密度8ｗ/cm2（ヒーターシース：SUS316L）
FSH230
FSH240
FSH250
FSH260
FSH270
商品コード品  名電  圧
容  量（kW）
寸法（mm）
油、その他液用：電力密度3W/cm2（ヒーターシース：SUS316L）
※フランジサイズ JIS5K65AFF
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 194 －
大容量フランジヒーターは、大型機器装置に一度に多量の熱を正確に加えることが出来るヒーターです。また、
密閉された容器の中で、直接加熱が出来るため高温高圧の熱を効率よく得ることが出来ます。
フランジ SUS304SUS304
SGP+耐熱シルバー塗装 
ヒータシースΦ12フレ止めt3
LW（有効発熱部） 
大容量フランジヒーター
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 195 －
6本組基本図面 
12本組基本図面 
9本組基本図面 
端子箱125A（NTB125） 
端子箱150A（NTB150） 
端子箱150A（NTB150） 
フランジJIS5K125A FF
フランジJIS5K150A FF
フランジJIS5K150A FF
SUS304
SUS304
SUS304
SUS304
SGP+耐熱シルバー塗装 
SGP+耐熱シルバー塗装 
SGP+耐熱シルバー塗装 
ヒータシースΦ12
ヒータシースΦ12
ヒータシースΦ12
フレ止めt3
SUS304フレ止めt3
SUS304フレ止めt3
LW（有効発熱部） 
（LW-100）÷2
LW（有効発熱部） 
LW（有効発熱部） 
P.C.D40
P.C.D100
P.C.D70
P.C.D130
■ ヒ－ターレイアウト図
大容量フランジヒーター（受注生産品）
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 196 －
型番 電圧 Ｖ 
容量Ｗ 寸法 [mｍ ]ヒーター ソケット 
電流値 適合ケーブル 
[V][kW]Ｌ Ｌ Ｗ 本数 （インチ） 〔 A〕 〔Φ〕 フランジ 
BFW 1515.045042061-1/443A24JIS5K125A FF
BFW 2020.058055061-1/258A30JIS5K125A FF
BFW 3030.085082061 1/4× 2
(43.5A× 2)
24× 2JIS5K125A FF
BFW 50
50.095092012
（ 2 回路） 
2× 2144A
(72A× 2)
35× 2JIS5K150A FF
型番 電圧 Ｖ 
容量Ｗ 寸法 [mm]ヒーター ソケット 
電流値 適合ケーブル 
[V][kW]Ｌ Ｌ Ｗ 本数 （インチ） 〔 A〕 〔Φ〕 フランジ 
BFO 1010.0760730 6129A19JIS5K125A FF
BFO 123 相 12.0900870 6135A19JIS5K125A FF
BFO 1520015.0760730 91-1/443A24JIS5K150A FF
BFO 18(220)18.0900870 91-1/252A30JIS5K150A FF
BFO 2020.0760730121-1/258A30JIS5K150A FF
型番 電圧 
容量Ｗ 寸法 [mm]ヒーター ソケット 
電流値 適合ケーブル 
[V][kW]Ｌ Ｌ Ｗ 本数 （インチ） 〔 A〕 〔Φ〕 フランジ 
BFA 8.38.3760730 6124A19JIS5K125A FF
BFA 103 相 10.0900870 6128.9A19JIS5K125A FF
BFA 12.520012.5760730 9136A24JIS5K150A FF
BFA 13.5(220)13.5900870 91-1/439A24JIS5K150A FF
BFA 16.516.5760730121-1/447.7A24JIS5K150A FF
水用（BFW型）：電力密度 8W/cm2（ヒーターシース：SUS316L）最高使用温度100℃
※ △結線（デルタ）※ 適用ケーブル外径は1CT・2CT（4芯）を基本としています。
※ △結線（デルタ）※ 適用ケーブル外径は1CT・2CT（4芯）を基本としています。
※ 適用ケーブル外径は1CT・2CT（4芯）を基本としています。※ フランジヒーターの選定にあたっては特に被加熱物の特性、ヒーター材質、電力密度、加熱温度
を正確に把握し設計することが重要です。
※設計については付属技術資料を参考にして下さい。※上記仕様以外（高温タイプ）も製作致しますので弊社営業部までお問い合わせ下さい。
油用、その他液用（BFO型）：電力密度 3W/cm2（ヒーターシース：SUS316L）最高使用温度200℃
空気、ガス用（BFA型）：電力密度 2.5W/cm2（ヒーターシース：SUS316L）最高使用温度200℃
大容量フランジヒーター（受注生産品）
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 197 －
NTB125（125A） NTB150（150A） 
NTB125 
NTB150
標準端子箱 
STB125（125A） STB150（150A） 
スリーブ上げ端子箱 
DTB125（150A/125A） 段付端子箱 
STB125 
STB150
DTB125200280100
（寸法単位mm） 
（寸法単位mm） 
（寸法単位mm） 
※端子箱付近の雰囲気温度が100℃以上になる時  スリーブ上げして端子箱内の熱影響を軽減します。 
※125Aタイプにロバートショウを付ける場合端子内のスペースが無い為、段付タイプにして  端子箱内にスペースを設けます。 
☆ 様々な条件に合わせて、端子箱などの選定が可能です。
150A125A
ロバートショウ 
■ 端子箱（S GP）耐熱シルバー塗装
端子箱フタ 
端子箱用パッキン 
NBR t=2
舶用グランド（オプション） 
フランジ用パッキン 
（オプション） 
大容量フランジヒーター用オプション1
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 198 －
125A用 150A用 
PNBR125PNBR150 NBR（二トリルゴム） 120℃ 
PNPG125PNPG150 ネオプレンゴム 100℃ 
PNAB125PNAB150ノンアスベスト 260℃ 
PTEF125PTEF150テフロン 100℃ 
型番 材質 耐熱温度 
型番 呼び 管用平行ネジ 記号 適合ケーブル外径 
HKG201115PF1/2cΦ11
HKG2012aΦ12
HKG2013bΦ13
HKG2015cφ15
HKG2516aφ16
HKG2518bφ18
HKG2520cφ20
HKG302630PF1-1/4cφ26
PF3/420
A    B    C
（寸法単位mm） 
■ フランジ用パッキン
材質・耐熱温度で選定ください。
■ 舶用グランド
■ 端子箱寸法表（2 0 0 A 2 5 0 A 3 0 0 A）
大容量フランジヒーター用オプション2
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 199 －
端子箱サイズ及び内部構造について 
舶用グランド 
使用される電線について 
パッキンについて 
フランジについて 
ヒータ材質について 
過熱防止装置について 
表面材質について 
フレキシブルチューブ 
ヒーターシース材質 主な用途 
SUS304・ SUS321水・油・空気加熱に使用 
SUS316・ SUS316L水・油・空気加熱に使用 
インコネル・インコロイ 気体加熱に使用（特に高温の場合） 
銅 +ニッケルメッキ 主に水に使用 
鉄 +ニッケルメッキ 主に油に使用 
ヒーター表面処理 焼鈍 バフ研摩 電解研摩 酸洗 遠赤コーティング ※テフロンコーティング メッキ（ヒーター材質が鉄と銅） 
①ヒーター材質について
ヒーターシースの材質は通常SUS316Lを使用しております。水をはじめとする様々な液体に対して良
好な耐食性を示します。使用温度・液体の種類によってはSUS304でも十分な耐食性を得られます。気体加熱の場合にはSUS304・インコネル・インコロイを使用しますが、この場合も使用温度や流体の種類により最適なシース材質を選定する必要があります。フランジ材質に関しては通常SUS304を使用しますが、SUS316・SUS316L・鉄なども使用される場合があります。
②表面処理について
ヒーター表面の仕上げは電解研磨処理・遠赤コーティング・フッ素コーティングを行うことが出来ま
す。特に純水に使用される場合にはSUS316Lシースに電解研磨処理をお勧めいたします。遠赤外線コーティングの場合は加熱効率のアップ、フッ素コーティングはヒーターの耐食性が向上します。フッ素コーティングの場合、フッ素樹脂の皮膜を維持する為に使用温度は200℃以下に限定されます。またヒーターレイアウトによってはコーティングの膜厚を確保出来ない場合もありますので、ご希望の場合には弊社営業部までお問い合わせ下さい。
大容量フランジヒーター 技術資料1
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 200 －
③過熱防止装置について
ヒーター過熱に備えて過熱防止装置を取り付けることが出来ます。一般的には温度センサーを取り付
けるか、液体膨張式サーモスタット（ロバートショウ・EGOなど）やバイメタル式サーモスタット（センスビー）を取り付けます。温度センサーの場合にはシース熱電対もしくはシース測温抵抗体を使用し、温度調節器と組み合わせて使用します。液体膨張式およびバイメタル式のサーモスタットを使用する場合、A接点式にすればヒーター過熱時に警報出力を得られ、B接点式にすれば電磁開閉器の導通を強制的にOFFにする事が出来ます。センサーの位置は発熱部（LW）の中央となります。
④端子箱サイズ及び内部構造について
特にご指定の無い限り端子箱はフランジと同じ大きさの配管径のSGP（スケジュールパイプ）で製作
となります。ヒーター容量が大きくなりますと電流値も大きくなり、端子箱内の端子台も大型化します。端子台がスペース的に取付けできない場合には段付き端子箱を検討する必要があります。また配線も太くする必要があるためソケット部の舶用グランド（ケーブルグランド金具）も大きくなりますので事前に検討が必要です。
⑤パッキンについて
フランジ面に使用するパッキンは被加熱物の種類・温度によって選定します。水の場合にはノンアス
ベストのパッキン（ジョイントシート）が使用されます。純水の場合にはテフロンパッキンが使用されます。油の場合には用途・使用温度によって汎用品・高温用を使い分ける必要があります。また気体加熱用で特に高温になる場合にはセラミック系やカーボン系、メタルのガスケットが使用されることもあります。いずれの場合もパッキンの最高使用温度・特性を考慮した上で選定する必要があります。また端子箱のフタのパッキンに関しては通常はNBR（ニトリルゴム）で十分な密閉性を保てますが、高温になる場合にはノンアスベストのパッキン（ニチアス1995など）を使用します。また防水防塵の目的では端子箱及びフタに機械加工（溝入れ）を施しOリングを使用することもあります。
サーモスタット信号線 
（温度上昇でON） 
（電機定格：AC 2 5 0 V2 5 A）  
標準端子箱 スリープ上げ端子箱 段付端子箱 
SGP  耐熱シルバー塗装 SUS304
端子箱の形状 
端子箱の材質 
用途 推奨パッキン 
通常用途 ニチアス  1995 等 
純水用途 日本バルカー バルフロンソフトシート等 
150℃以下 ニチアス  1995 等 
260℃以下 ニチアス  1120 等 
260℃以下 ニチアス  1120 等 
400℃以下 カーボン系 
400℃以上 セラミック系もしくはメタルガスケット 
大容量フランジヒーター 技術資料2
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 201 －
⑥使用される電線について
大容量フランジヒーターの場合、特に使用電気容量が大きくなりますので使用する電源ケーブルも余裕を持った選定が必要です。下記の表はあくまで目安ですので貴社設備担当者様及び施工業者様と十分お打合せの上ご選定くださいますようお願いいたします。
条件 電源３相200V周囲温度30℃の場合
1CT・2CT天然ゴム被覆のキャプタイヤケーブル    最高使用温度60℃
2PNCTクロロプレンゴム被覆のキャプタイヤケーブル 最高使用温度80℃
※雰囲気温度が高い場合などは必要に応じてシリコンゴムキャプタイヤなどの耐熱電線を使用してください。
⑦フランジについて
⑧フレキシブルチューブ
電線引き出し口からの配線にフレキシブルチューブを取り付けることが出来ます。耐熱ビニール被覆・SUSブレード付などがございますのでご用途・雰囲気温度に合わせてご選定ください。
電気容量 電流値 使用ケーブル ケーブル外径 
15kw43A1CT ･ 2CT の場合 
2PNCT の場合 
φ 24φ 18.4
20kw58A1CT ・ 2CT の場合 
2PNCT の場合 
φ 29.9φ 21.7
30kw87A1CT ・ 2CT の場合 
2PNCT の場合 
φ 39.7φ 28.8
50kw144A1CT ・ 2CT の場合 
2PNCT の場合 
φ 52.6φ 43.1
フランジの材質 
フランジ圧力 5K10K20Kフランジ材質 
SUS304 
SUS316 
SUS316L
〇 ANSI、JPIフランジの製作も可能です。 
在庫品ではない為、納期は都度確認となります。 
フランジサイズ別ヒーター取扱本数 
フランジサイズ 
大容量フランジヒーター 技術資料3
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 202 －
■マイクロヒーター 1 型の特長
マイクロヒーター1型はMgO絶縁シース型フレキシブルヒーターで、シース外径φ1.0～φ4.8のSUS製極細管
シース中に高純度のMgO絶縁物ニッケルクロム（NCH－1）発熱線がエアーギャップ無くコンパクトに封入さ
れた最も新しいシースヒーターです．
1. シース外径が極細
2. 柔軟性に富んでいる
3. 任意のヒーター容量が得られる
4. 高出力容量が得られる．
5. 設置，施工が簡単である．
※スリーブは保温材の外に出して使用下さい．
・配管ラインやバルブの保温・加熱・霜取り
・タンク表面からの間接加工・保温
・金属プレートに挟み込み熱板として
・その他長尺物等の加熱
※標準はＡ型になりますので、Ｂ型の場合
御指定下さい。
マイクロヒーター 1 型（両端子型）
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 203 －
■A型 基本形
A型は両端ニッケルピンリードの製品です。
スリーブは80Lの仕様が基本となりますが45Lでも製作が可能です。
■B型 基本形
B型の基本仕様はM3ネジ端子付となります。
基本はφ8×80LスリーブにM3ネジ端子の仕様となりますが、電気容量によっては端子ネジ太さ及びスリーブ
径が変わります。詳しくは別項の表を参照して下さい。
※シース径がφ1.0・φ1.6の場合は
スリーブ形状が上図のようになります。
マイクロヒーター 1 型（両端子型）
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 204 －
200G201G202G203G204G205G206G
MH1202MH1203MH1206MH1208MH1210MH1212MH1215
200300600800100012001500
●標準在庫表
100G101G102G103G
MH1103MH1106MH1108MH1110
商 品コード型 番
電 圧（V）
3006008001000
容 量（W）
1.62.33.23.2
3.03.34.84.0
45808080
スリーブ長（mm）
電 流（A）
33.316.612.510
抵抗値（Ω）
115.122.62.5
1m当たりの抵抗値
1.972.52.112.49
電力密度（W/cm2）
商 品コード型 番電 圧（V）
容 量（W）
1.01.01.61.92.32.33.2
7.14.86.26.77.86.510
454545 80808080
スリーブ長（mm）
11.534567.5
電 流（A）
200133.366.6504033.326.6
抵抗値（Ω）
2828117.55.125.122.6
1m当たりの抵抗値
0.892.011.942.011.782.451.85
電力密度（W/cm2）
マイクロヒーター １型（両端子型）
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 205 －
■A型・B型共通技術資料
※スリーブ長80Lのシース径φ2.3以上では弊社独自の特殊構造により、スリーブ内部での全周溶接となって
おります。また減径加工を施しており堅牢になっています。
※スリーブ長80Lのシース径φ1.0・φ1.6とスリーブ長45Lの全タイプでは、シースとスリーブの接続部が銀
ロー付けとなります。
●MHワイヤー抵抗値表 1芯
シースφ（mm）
1m当たりの抵抗値（Ω／m）
4.98,  5.12
●A型スリーブの径
45Lスリーブ
φ8・φ10
80Lスリーブ
スリーブ径 1型（A型）
●A型スリーブのニッケルピンの径
電流値（A）
ピン径（φ）
●B型スリーブの径
電流値（A）
マイクロヒーター 1 型（両端子型）
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 206 －
■マイクロヒーター 2 型の特長
マイクロヒーター2型は1型と同じ製作方法にて内部に２本の発熱体を封入したものです。
1型と同様に御使用いただけます。
基本仕様はニッケルピン出しリードとなります。
※ご希望により下記のような防湿タイプも製作可能です。
※シース径がφ1.0・φ1.6の場合は
スリーブ形状が上図のようになります。
マイクロヒーター 2 型（片端子型）
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 207 －
400G401G402G403G404G405G406G
MH2202MH2204MH2206MH2208MH2210MH2212MH2215
200400600800100012001500
●標準在庫表
300G301G302G303G
MH2102MH2104MH2106MH2108
商 品コード型 番
電 圧（V）
200400600800
容 量（W）
1.62.43.24.0
1.71.92.32.8
45808080
スリーブ長（mm）
電 流（A）
502516.612.5
抵抗値（Ω）
2912.87.24.4
1m当たりの抵抗値
2.312.722.582.24
電力密度（W/cm2）
商 品コード型 番電 圧（V）
容 量（W）
1.61.62.42.43.23.24.0
3.33.45.23.95.54.66.0
4545 8080808080
スリーブ長（mm）
1234567.5
電 流（A）
20010066.6504033.326.6
抵抗値（Ω）
602912.812.87.27.24.4
1m当たりの抵抗値
1.22.311.532.721.632.581.97
電力密度（W/cm2）
マイクロヒーター２型は１型と同じ製造方法にて内部に２本の発熱体を封入したものです。１型と同様に御使用いただけます。
マイクロヒーター 2 型（片端子型）
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 208 －
■マイクロヒーター2 型 技術資料
※スリーブ長80Lのシース径φ2.3以上では弊社独自の特殊構造により、スリーブ内部での全周溶接となって
おります。また減径加工を施しており堅牢になっています。
※スリーブ長80Lのシース径φ1.0・φ1.6とスリーブ長45Lの全タイプでは、シースとスリーブの接続部が銀
ロー付けとなります。
※端子ピン径に関しては下記の表をご参照下さい。
●MHワイヤー抵抗値表（2芯）
1m当りの抵抗値［Ω／m］
29,   38,   60
12.8,   70
11.5,   15.2,   24,   28
3.2,   5.1,   12.6
●ニッケルピンの径
電流値（A）
ピン径（φ）
マイクロヒーター 2 型（片端子型）
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 209 －
■ 設計に際してのアドバイス
・ワイヤーの選定の際は表面負荷を概ね３W/cm2以下に抑えるよう設計して下さい。
計算例：200V電源で500Wの発熱量を得たい。１型（両端子型）で検討している
シース径はあまり太くない方が良い･･･
→φ1.6シース（11Ω/m×１芯）シースで検討してみる。
抵抗値80Ωを得るためにはマイクロヒーターの長さが80Ω÷11Ω＝7.27mとなる。ヒーターの表面積は･･･直径0.16（cm）×3.14×727＝365cm2となり表面負荷は500W÷365cm2＝1.37Ｗ/cm2となるため上記設計はOKとなります。
→全長7.27mは長い･･･という場合にはφ1.0で28Ω/mのシースで再検討してみましょう。
抵抗値の80Ωを得るためにはマイクロヒーターの長さが80Ω÷28Ω＝2.75mとなる。ヒーター表面積は･･･直径0.1（cm）×3.14×275＝86.3cm2となり表面負荷は500Ｗ÷86.3cm2＝5.79W/cm2となり選定基準からは外れるためNGです。
※ マイクロヒーターの表面負荷は寿命に関しての重要な要素ですが、W/cm2が高いからといって
即断線につながる訳ではありません。冷凍倉庫のダクトの除霜用などでは10W/cm2の表面負荷で使用してもある程度の寿命を保つ事が出来ます。ポイントとなるのは非加熱物に対してしっかり密着させ熱伝導を良くし、必要以上に温度を上げすぎない（制御する）ことです。配管巻き付けなどの用途では必要に応じて伝熱セメントを使用してください。スリーブ部の温度が150℃以上にならないよう注意して使用してください。
・発熱量(W)＝
印加電圧(V)の2乗
シースワイヤーの抵抗値(Ω)×長さ(m)
・シースワイヤーの表面積(cm2)＝ 直径(cm)×3.14×長さ(cm)
発熱量(W)をシースワイヤーの表面積(cm2)で
割った数値が表面負荷(W/cm2)です。
マイクロヒーター 1 型・2 型共通 技術資料
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 210 －
● 断熱施工時の注意事項
スリーブ温度を150℃以下に保てるよう断熱材に切り欠きを入れてください（大気中に露出させる）また断熱材を
切り欠けない場合は図のようにスリーブ取り付け板を用意して断熱材の外に出るようにして下さい。
●最小曲げ半径（R）について
シースの最小曲げRはシース直径の3倍を確保してください。
直径の3倍以下の曲げRにしますとシースに支障をきたし絶縁が確保できなくなることがあります。
●直線部の保護について
シースの直線部分は非加熱物に対して密着する事が出来ないため直線部分のみが過熱してしまうことがあります。
この症状を軽減させるために直線部分にニクロム線やステンレス線で放熱用のコイリングを巻き付ける仕様をご
用意しております。
スリーブ取付板 
スリーブ 断熱材 
直径（d）の3倍R
放熱用コイリング 
マイクロヒーター 1 型・2 型共通 技術資料
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 211 －
・重ねて巻きつけないように注意してください。・最小曲げ半径：シース外径の3倍以上。・取り付け部（加熱物）とヒーターエレメントの間に隙間ができないよう、しっかりと巻きつけ
てください。
マイクロヒーター 1 型・2 型共通 技術資料
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 212 －
角型断面（2.2×4.5）のため被加熱物に対してヒーターを面接触させることが出来ます。
面接触のため熱効率が良く、高温特性にも優れヒーター温度600℃で連続使用する事が出来ます。
溶融温度の高いエンジニアリングプラスチックや特殊ポリマーなどの射出成型ノズルの他、各種の加熱
保温にご使用頂けます。
■ヒーター基本仕様
・ シース材質：SUS304・ シース断面：2.2×4.5（※丸型断面もφ3.2のみ可能）
・ 最小コイル径：内径φ16
・ 最大シース長さ：非発熱部を含めて2000L
・ 最高連続使用温度：600℃
コンパクトスクエアヒーター
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 213 －
■リード部形状
●標準型（60°曲げ）●ストレート出し
●90°曲げ
※丸型断面の製品もφ3.2のみ製作可能です。従来マイクロヒーターでご希望の電圧・容量・長さの設定が 
困難だった場合でも対応可能ですのでご相談下さい。
※本ヒーターは受注生産品のため、電圧・容量・コイル径・コイル長さ・密着コイル又は粗密巻きコイル
長さ・非発熱部長さ・リード長さご指示頂いた上で仕様を決定いたします。
■フィッティングチャート（設計電圧2 0 0 V時の参考値）
ノズルへ取付けの際にシリンダーの動きを妨げない
リード部形状を、またスリーブ温度が180℃以下に
保てる非発熱部の長さを選定して下さい。
ノズル径 長 さ 
20100CS2020
30120CS2030
40175CS2040
50225CS2050
60275CS2060
20125CS2520
30150CS2530
40200CS2540
50250CS2550
60300CS2660
20140CS3020
30200CS3030
40250CS3040
50300CS3050
60350CS3060
20150CS3520
30225CS3530
40275CS3540
50325CS3550
60375CS3560
ノズル径 長さ（ L） 容 量 
20180CS4020
30250CS4030
40300CS4040
50350CS4050
60410CS4060
30275CS4530
40330CS4540
50400CS4550φ 45
60450CS4560
30300CS5030
40375CS5040
50450CS5050φ 50
60500CS5060
30350CS6030
40450CS6040
50500CS6050φ 60
60575CS6060
30425CS7030
40525CS7040φ 70
50625CS7050
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 214 －
バンドヒーターは発熱線をマイカ板で被覆し，ボンデ銅板かステンレス鋼板（通常SUS430)などでサンドイッ
チ状にし，円筒状に加圧成形した薄型軽量の発熱体です．１ピース型はシリンダ及びダイスなど一方から差し
込んで取り付ける箇所に、2ピース型はフランジや障害物があり一方から差し込むことが出来ない箇所に適し
■ 取付け方法
バンドヒーターは出来る限り被加熱物に密着するように取り付け、数分間の通電後に増し締めされることをお
勧めします。
※密着していない場合、被加熱物の温度が上がらずヒーターが断線する可能性がありますので十分注意してく
バンドヒーター
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 215 －
●目安標準寸法・容量[W]
      内径Ｄ [mm]
巾Ｈ [mm]
304050607080100120140160
40(110)(150)190220260300－ － － － 
50(140)190230280330370450－ － － 
60(170)220280330390450550650－ － 
70200260320390450520650750900－ 
8022030037045052060075090010501200
100280370470550650750900110013001500
1203304505506707909001100135015501800
14040052065079090010501300155018002100
160450600750900105012001500180021002400
1805006508501000115013501650200023002700
2005507509001100130015001850225026003000
250－ － － － － 18502300280032003700
300－ － － － － 22502800330039004500
■ワット密度
バンドヒーター容量はヒーターの大きさにより種々設計製作できますが、ワット密度とヒーター寿命には多くの
関連要素があり使用条件にもよりますが、非加熱物に接している面積の1cm2当たりのW数が3W／cm2以下での設計
をお勧めします。
例）内径φ100 幅50mmのバンドヒーターのＷ数の算出
10（内径ｃｍ）×3.14（円周率）×5（幅ｃｍ）×3（ワット密度）≒470Ｗ 
※従いまして470Ｗ以下での設計をお勧めします。
バンドヒーターは2ピースの100V用を用いますと、その接続方法により100Vでも200Vでも使用する事が可能です。
使用電圧  2
定格電圧  ×定格容量＝使用時の容量
・定格電圧以上の電圧をかけないで下さい
・定格電圧以下でのご使用は問題ありません。
・定格電圧以下でのご使用時のヒーター容量は
左記の式に従い算出願います。
100V並列結線 200V直列結線 
バンドヒーター
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 216 －
プレートヒーターは、ニッケルクロムリボン線をマイカ板に巻付け絶縁し、外板はボンデ鋼板かステンレス鋼
板（標準はSUS430）を使用した板状のヒーターです。
プレートヒーター
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 217 －
●目安標準寸法・容量[W]
幅H[mm]
長さL[mm]
※上記以外にも任意に製作致します．※電圧は100Vと200Vです。※ 標準電力密度は3W/cm2です。※（）付のものは100V仕様のみとなります。
※1500W以上の容量は、200V仕様となります。
プレートヒーター
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 218 －
鋳込ヒーターは、ヒーターエレメントがアルミニウムや真鍮に鋳込まれており、ヒーター自体頑強で、複雑な
形状、限られたスペースを有する種々の機器に容易に取り付けられるべく配慮されており、機器全体の加熱、
あるいは部分加熱又は防湿用として幾多の用途に発揮します。
材質による最高使用温度は、下記の表の通りです。
※エレメントはφ10・φ12を標準といたします。※エレメントワット密度3～6W/cm2にて製作します。
・プラスチック成形
プラスチックの成型品に合わせた形状、ヒーター配列、ヒーター容量を設計します。また、成形機のシリンダ
ー部の加熱にも使用されています。
バルブの形状に合わせて形加工を行いますので密着性が良く熱伝導がスムースで、均一な加熱が出来ます。
巻き付けヒーターでは補えない配管加熱、保温に使用され、配管サイズ、長さに合わせて製作致します。
ゴムモールドなどの型加熱に使用されています。
・半導体、液晶分野
表面温度の均一性の良さで、乾燥、加熱、余熱に使用されています。
アルミニウム（AL）
高力黄銅（HBsC）
最高使用温度
鋳込みヒーター
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 219 －
鋳込みヒーター
��������������������������������������������������������������� �����������������
シリコンラバーヒーターは今までの金属ヒーターにかわる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。
・薄いシート状なので、熱応答性に優れています。
・柔軟性に優れているので、曲面、円筒などに簡単に巻付けることができます。
・ヒーターの形状が自由に設定でき、１枚からでも製作できます。
・薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能です。
■電力密度●空気中における表面温度
通常0.6～0.8W/cm2が最適です。
■仕 様（標準品）
連続使用温度   200℃
最高温度     250℃
容量公差     ±10%
絶縁抵抗値    1000MΩ以上／DC500V
耐電圧      1500V1分間
タンク・パイプの保温、プラスチックのヒート
シール・ラミネート機、食品自動販売機、保温
板、美容機器、理科学機器、ホットプレート、
合成プレスの熱板
シリコンラバーヒーター
連続使用温度
最高使用温度※1
ガラスクロスで補強したシリコー
ンゴムで発熱体を絶縁保護
ニッケル-クロム系金属発熱体
シリコーンゴム絶縁ガラス編組
電線（Ni導線）300mm
※1 必要上やむをえない場合に、短時間の使用ができる温度です。
常温、静止空気中で0.6W/cm2で通電したとき、約200℃になります。
100J101J102J103J104J105J106J107J108J109J110J111J112J113J114J115J116J117J118J119J120J121J122J123J124J125J126J
商 品コード
SBH2012SBH2113SBH2114SBH2115SBH2116SBH2117SBH2122SBH2123SBH2124SBH2125SBH2126SBH2127SBH2133SBH2134SBH2135SBH2136SBH2137SBH2144SBH2145SBH2146SBH2147SBH2155SBH2156SBH2157SBH2166SBH2167SBH2177
25×5025×10025×15025×20025×25025×30050×5050×10050×15050×20050×25050×300100×100100×150100×200100×250100×300150×150150×200150×250150×300200×200200×250200×300250×250250×300300×300
型 番幅×長さ
10W20W25W30W40W50W20W30W50W60W80W90W60W90W120W150W180W140W180W230W270W240W300W360W380W450W540W
200J201J202J203J204J205J206J207J208J209J210J211J212J213J214J215J216J217J218J219J220J221J222J223J224J225J
商 品コード
SBH2213SBH2214SBH2215SBH2216SBH2217SBH2222SBH2223SBH2224SBH2225SBH2226SBH2227SBH2233SBH2234SBH2235SBH2236SBH2237SBH2244SBH2245SBH2246SBH2247SBH2255SBH2256SBH2257SBH2266SBH2267SBH2277
25×10025×15025×20025×25025×30050×5050×10050×15050×20050×25050×300100×100100×150100×200100×250100×300150×150150×200150×250150×300200×200200×250200×300250×250250×300300×300
型 番幅×長さ
単相200V
20W25W30W40W50W20W30W50W60W80W90W60W90W120W150W180W140W180W230W270W240W300W360W380W450W540W
100V用（0.6W/cm2）200V用（0.6W/cm2）
シリコンラバーヒーター
シリコンラバーヒーターをステンレス板と一体化した熱板のため、ドラム缶、ペール缶、一斗缶などに直接フィットし、熱効率が高くなっています｡温度調節はセンサーをヒーター表面に取り付け直接温度をコントロールしています。シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、重量が軽く、また締付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。
高粘性液、凝固物の取り出しを簡単に行うために開発した装置です｡缶内の接着剤、グリス、アスファルト、ペイント、ワックス、オイル、各種樹脂原料などを加熱することにより、粘度の一定化ができポンプ能力も小さくてすみます。したがって四季に関係なく使用できます｡
■使用上のご注意
・防水構造ではありませんので｡水がかからないようにご注意ください｡・温度コントローラとヒーターを別々に使用しないで下さい。・引火性ガス雰囲気中や、発火点の低いものには使用しないでください。
024681012141618202224262830
温 度 ［℃］
時 間 ［hr］
●ドラム缶用ラバーヒーター
水200を加熱
温度設定80℃ 初期水温20℃ 室温20℃
012345678
温 度 ［℃］
時 間 ［hr］
●ペール缶・一斗缶用ラバーヒーター
水20 （ペール缶用）、水18 （一斗缶用）を加熱温度設定80℃ 初期水温20℃ 室温20℃
ドラム缶・ペール缶・一斗缶用ラバーヒーター
281750
フック 調節板 
（110） 
■ドラム缶用ラバーヒーター Eタイプ
フック 調節板 
（110） 
■ペール缶用ラバーヒーター Eタイプ
本ヒーターを1枚使用する場合は、最下段に取付けてください。
ドラム缶・ペール缶・一斗缶用ラバーヒーター Eタイプ
オート・トレース(自己制御ヒーター)
構 造自己制御ヒーターの概要
 電気ヒーターを使用する間接電気加熱は、一般的にプロセス配管、バルブ、ポンプ、タンク、各種計器等に電気ヒーターを直接取り付け、その上から保温材を取り付けて流体の凍結・凝固防止、あるいは所定の温度の保持を計るものであり、使用する電気ヒーターの構造特性によっては、その設計、施工方法も異なり、それがまた各々の長短所にもなります。 オート・トレースは自己制御性で並列回路のヒーターで
す。サーモスタットを使用しなくても異常加熱したり焼き切れたりすることもないため、信頼性の高い安全な電気加熱保温が行えます。また、連続的な並列回路構造をしているため現場で必要な長さに切って使用することもできます。
 BTV型オート・トレースは各種産業での凍結防止に幅広く使用されています。QTVR型オート・トレースはフッ素系樹脂で被覆されているので耐薬品性に優れ、化学工業、薬品、燃料油、食料品等プロセス保温に最適です。オート・トレースの高い信頼性はその実績が示す様に発電所やLPG・LNG 貯蔵タンクのような高度の技術を要求される分野でも現在幅広く使用されています。
 オート・トレースの構造を第1図に示します。発熱抵抗体は帯状をしているところから、帯状発熱体とも呼ばれています。 電気絶縁被覆には、架橋ポリオレフィン、フッ素系樹脂が使われ、柔軟性にとんでいるので、施工が非常に容易です。 電流は発熱抵抗体内の平行導線間で連続的な発熱回路を形成して流れます。
 第2図の等価回路に示すように、オート・トレースは、2本の平行導線間に無数の抵抗線が結合されているのと同じことから、並列回路ヒーターとよんでいます。したがって、2本の導線間の単位長当りの発熱量は、オート・トレースの長さが変わっても変わらないので、自由な長さに切
って使用することができます。これは通常電熱線のような直列型のヒーターでは困難なため、設計、施工上において非常に大きな利点となります。 なお、オート・トレースには、
2本の平行導線の最大許容電流値
の二つの理由から、一回路当りの最大使用長さには、限度があることに注意してください。
 オート・トレースの発熱抵抗体はレイケム社が開発したグラファイト（導電性カーボン）と放射線架橋ポリマーの
混合物で、オート・トレースの自己制御性は、この発熱抵抗体の特性によるものです。 第3図に示すように、発熱抵抗体の温度が低い時にはグラファイトの結合状態は密で、電流通路は多く（抵抗値は
小さい）、したがって発熱量は大です。また発熱抵抗体の温度が高くなると、放射線架橋ポリマーが膨張してグラファイトの結合を切り、電流通路を少なくします。その結
果、抵抗値は増大し、発熱量は減少します。 第4図は、この模様を示すグラフです。
 このように、オート・トレースは温度の変化につれて、発熱量を発熱抵抗体自体が増減するように作動するので、
連続使用しても決してオート・トレースの耐熱温度以上で 
作動することはありません。それゆえ、過熱防止のためのサーモスタットの設置は必要ありません。（但し、正確な温度制御を必要とする場合は別です。） また、交差して使用しても、自己制御性が働いてホット・スポット（過熱部）にはなりませんので、ヒーターが焼き
切れる危険もありません。
 この特性を利用して口径の異なる配管に同じように設置しても均一な温度にて保温できます。また、バルブ等にも簡単に取り付けることができます。
 オート・トレースは初動時、モーターの起動時と同じよ
うに、初動電流が流れます。したがって、ヒーターの投入温度時の出力より求められた（詳細は別途製品カタログをご参照ください）電流特性に見合う定格電流の漏電ブレーカーを使用してください。
 電気ヒーターを使ったヒート・トレースでは、電気ヒーターは保温材の下に取り付けられるので、万一電気ヒータ
ーが破損した場合、これを取り換えるためには、保温材まで取り換えなければならず、容易に取り換え作業ができな
いばかりでなく、費用も電気ヒーターの代金だけでは済みません。それゆえ、電気ヒーターの寿命は非常に重要視されます。
 多くの場合電気ヒーターの事故は、絶縁破壊ならびに金属発熱部の破断によるものが最も多く、これが100% であ
ると言っても過言ではありません。オート・トレースの場合、破断事故は並列回路型であるため皆無であり、絶縁についても充分な考慮がしてありますので、その寿命は通常
の電熱線型のものに比べて遥かに長寿命です。
第4図  電気特性
第3図  発熱抵抗体
 100Ｖ又は200Ｖの単相電源を使用します。電気ヒーターへの給電回路には電気設備技術基準にて漏電遮断器の設置
が義務づけられていますので、必ず設置してください。
温度コントロール
 ヒート・トレースにおいては、常に下限の温度が重要で、上限温度は通常それ程考慮されません。特に凍結防止の目
的のときは、多少の温度上昇は無視される場合が多く、そのための温度コントロールは通常必要とされません。一般
的に温度コントロールは
正確な温度コントロールを必要とするときランニング・コストのセーブ 電気ヒーターのオーバー・ヒート（異常過熱）を防止
  するため
の三つの必要性から行われます。方法としては、サーモスタットによる電源ON/OFFとくに のオー法が一般的で、
バー・ヒートの防止は不可欠の条件で、通常の電熱線ヒー
タを使用する場合にはサーモスタットの併用なしで連続運転することは全く危険であることは周知の通りです。 その点オート・トレースは、その自己制御性から自らオ
ーバー・ヒートを防止してくれるので、 の目的のみのためのサーモスタットは不要ですが  の目的も合わせてサ
ーモスタットを併用すれば、2重のオーバー・ヒート防止となり、万一サーモスタットの故障が起こっても火災等の
心配は全くありません。 第5図は、サーモスタットの併用を簡単に図示したものです。
 施工概略は第 6 図に示す通りです。設計通りに所定のオ
ート・トレースを、配管にグラステープで取り付けるだけのことで、熟練した技術は全く不要です。オート・トレースが配管から浮き上がっても、交差しても、ホット・スポット、あるいはオーバー・ヒートの事故は起きませんので、絶縁被覆に傷をつけないようにだけ注意してください。
第6図  代表的な施工例
6.710.314.04.36.69.014.03.85.87.912.317.122.23.45.27.111.115.420.025.02.94.56.19.613.317.321.52.64.05.58.611.915.519.32.23.44.67.210.013.016.1
2030402030406020304060801002030406080100120203040608010012020304060801001202030406080100120
配管放熱量表（1/2）単位 :W/m
保温材：グラスウール（JIS A9501）風 速：8.9m/sec安全率：10％屋内の場合は 0.9 を掛けてください。
7.912.216.64.97.610.316.24.36.69.014.119.525.33.95.98.112.617.522.828.43.35.16.910.815.019.424.22.94.56.19.613.317.321.62.43.75.17.911.014.317.8
9.414.419.75.78.812.018.85.07.610.416.222.829.04.46.89.314.520.126.132.53.75.77.812.216.922.027.43.35.16.910.815.019.524.22.74.15.68.812.215.919.7
11.317.323.66.710.314.122.05.88.912.318.826.234.05.17.910.716.823.230.237.64.36.68.914.019.425.231.43.85.87.812.317.022.127.53.04.66.39.913.717.822.1
12.619.326.27.411.415.524.26.39.813.220.728.737.25.68.611.718.325.332.941.04.67.19.715.221.027.334.04.06.28.513.218.423.929.73.24.96.710.614.619.023.7
15.123.231.68.813.418.328.67.311.415.524.333.743.76.510.013.621.329.538.647.25.48.211.217.524.331.539.34.67.19.715.221.027.334.03.65.67.611.916.521.426.7
18.528.438.610.516.122.034.48.913.618.529.040.252.17.7411.916.125.534.745.556.66.39.613.120.528.537.046.15.48.311.317.624.531.839.64.26.48.713.618.924.630.6
21.232.544.312.018.325.039.110.015.420.932.745.458.98.713.618.328.139.451.263.87.010.814.723.031.941.451.56.09.212.519.627.235.344.04.67.09.615.020.827.133.7
26.640.755.414.722.630.848.212.318.825.640.155.672.210.616.022.234.748.162.477.78.513.017.727.738.449.962.27.211.015.023.532.642.352.75.48.311.317.724.531.939.7
15A1/2B
20A3/4B
32A1 1/4B
40A1 1/2B
65A2 1/2B
レイケム工業用途向け 自己制御ヒーティングケーブル 
プロセス保温用電気ヒーティングケーブル
自己制御性発熱抵抗体
フッ素系樹脂絶縁被覆
錫メッキ銅編組（ブレード）
フッ素系樹脂外層被覆
製品概要・特長
自己制御ヒーティングケーブルQTVRシリーズは最大110
℃のプロセス保温が可能です。また、熱損失の大きい凍
結防止にも使用できま す。QTVRヒーティングケーブル
の耐熱温度仕様は、連続運転、間欠運転ともに110℃です。
また、酸・アルカリおよび有機物等に暴露される一般区
域はもとより、特定のQTVR 製品および付属部品のシス
テム構成により、国内における1種並びに2種危険場所で
の電気ヒーティングシステムとして使用できます。国内
初の型式認可システムです。
JIS試験（JIS C 3651 ）に準拠しています。
 10QTVR1-CT*10QTVR2-CT*15QTVR1-CT20QTVR2-CT*
  15QTVR2-CT*
重量（標準値g/m） 130 130 180 180
導線サイズ 16AWG（1.3mm2） 16AWG（1.3mm2） 14AWG （2.1mm2） 14AWG （2.1mm2）
厚さ（mm） 4.5 4.5 5.1 5.1
幅（mm） 11.8 11.8 14 14
最小曲げ半径（mm） 12.7（@20℃） 12.7（@20℃） 12.7（@20℃） 12.7（@20℃）
使用電圧（Vac） 100 200 100 200
許容耐熱温度  最大保持温度／ 110℃ 110℃ 110℃ 110℃ 
  最高連続暴露温度（電源ON時） 
温度等級 T4（135℃） T4（135℃） T4（135℃） T4（135℃）
外層被覆の色 茶色 茶色 茶色 茶色
錫メッキ銅編組 電気設備技術基準に基づきＤ種接地工事を実施すること
特記 : ＊印は１種および２種に分類される危険場所において、特定した付属品のシステム構成により、使用できるヒーティングケーブルです。   詳細に関しては、弊社販売代理店または弊社までお問い合わせください。
20QTVR1-CT
漏電ブレーカ容量（30ｍA トリップ）および最大使用可能ヒーティングケーブル長（m）
標準熱出力（ヒーティングケーブルを金属配管上に施工し、保温処理した場合の出力）
                    100V                      200V
  10A 15A 20A 30A 40A 50A        10A 15A 20A 30A 40A 50A
10QTVR-CT 10℃ 21  32  42  55  55  N/A
 0℃ 19  29  39  55  55  N/A
 -10℃ 18  27  36  54  55  N/A
 -20℃ 17  25  33  50  55  N/A
15QTVR-CT 10℃ 17  25  33  50  63  63 
 0℃ 15  23  30  45  61  63 
 -10℃ 14  21  28  42  56  63
 -20℃ 13  20  26  39  52  63   
20QTVR-CT 10℃ 12 18 24 36 48 54 
 0℃ 11 17 22 33 44 54 
 -10℃ 10 15 21 31 41 51 
 -20℃ 10 14 19 29 38 48  
38 56 75 111 111 N/A
35 52 69 104 111 N/A
32 48 64 96 111 N/A
30 44 59 89 111 N/A
28 42 56 85 92 N/A
26 39 52 78 92 N/A
24 36 48 72 92 N/A
22 33 44 67 89 N/A 
22 32 43 65 86 107
20 30 40 59 79 99
18 27 37 55 73 91
17 26 34 51 68 85
スタートアップ時外気温度
 20QTVR2-CT
 20QTVR1-CT
 15QTVR2-CT
 15QTVR1-CT
 10QTVR2-CT
 10QTVR1-CT
出力（W/m）
配管温度（℃）
020406080100120
AC100V/AC200V
導線フッ素系樹脂絶縁スペーサ
自己制御性発熱抵抗体
フッ素系樹脂絶縁被覆
錫メッキ銅編組（ブレード）
フッ素系樹脂外層被覆
製品概要・特長
自己制御ヒーティングケーブル XTVシリーズは最 大120
℃のプロセス保温が可能です。XTVヒーティングケーブ
ルの耐熱温度仕様 は、連続運転にて120℃、間欠運転に
て215℃です。
酸・アルカリおよび有機物等に暴露される一般区域はも
とより、特定のXTV製品および付属部品のシステム構成
により、国内における1種並びに2種危険場所での電気ヒ
ーティングシステムとして使用できます。国内初の型式
認可システムです。
JIS試験（JIS C 3651 ）に準拠しています。
 5XTV1-CT-T3*
 10XTV1-CT-T3
5XTV2-CT-T3*10XTV2-CT-T3*
15XTV1-CT-T2*20XTV1-CT-T2* 
20XTV2-CT-T2*
  15XTV2-CT-T3*
重量（標準値g/m） 160 160 160 160
導線サイズ 14AWG（2.1mm2） 14AWG（2.1mm2） 14AWG（2.1mm2） 14AWG（2.1mm2）
厚さ（mm） 7.2 7.2 7.2 7.2
幅（mm） 11.7 11.7 11.7 11.7
最小曲げ半径（mm） 12.7（@20℃） 12.7（@20℃） 12.7（@20℃） 12.7（@20℃）
使用電圧（Vac） 100 200 100 200  
   最大保持温度／ 120℃ 120℃ 120℃ 120℃   最高連続暴露温度（電源ON時） 
   最高間欠暴露温度 215℃ 215℃ 215℃ 215℃   累計1,000時間（電源ON/OFF時） 
温度等級 T3（200℃） T3（200℃） T2（215℃） T2（240℃）
外層被覆の色 赤色 赤色 赤色 赤色
錫メッキ銅編組 電気設備技術基準に基づきD種接地工事を実施すること
特記 : ＊印は１種および２種に分類される危険場所において、特定した付属品のシステム構成により、使用できるヒーティングケーブルです。   詳細に関しては、弊社販売代理店または弊社までお問い合わせください。
度温熱耐容許
レイケム工業用途向け 自己制御ヒーティングケーブル 
プロセス保温用電気ヒーティングケーブル
漏電ブレーカ容量（30ｍA トリップ）および最大使用可能ヒーティングケーブル長（m）
標準熱出力（ヒーティングケーブルを金属配管上に施工し、保温処理した場合の出力）
                    100V                      200V
  10A 15A 20A 30A 40A 50A 10A 15A 20A 30A 40A 50A
5XTV-CT 10℃ 39 59 78 110 110 110 74 111 148 215 215 215
 0℃ 38 56 75 110 110 110 70 105 140 211 215 215
 -10℃ 36 54 72 108 110 110 67 101 134 201 215 215
 -20℃ 35 52 69 104 110 110 64 96 128 192 215 215
10XTV-CT 10℃ 25 37 49 74 79 79 45 68 90 135 149 149
 0℃ 24 36 47 71 79 79 43 65 86 129 149 149
 -10℃ 23 34 45 68 79 79 41 62 82 123 149 149
 -20℃ 22 33 44 66 79 79 39 59 79 118 149 149
15XTV-CT 10℃ 16 24 32 47 63 63 30 46 61 91 122 125
 0℃ 15 23 30 46 61 63 29 44 58 87 116 125
 -10℃ 15 22 29 44 58 63 28 42 56 83 111 125
 -20℃ 14 21 28 42 56 63 27 40 53 80 106 125
20XTV-CT 10℃ 12 18 24 36 48 52 23 34 46 69 92 107
 0℃ 12 18 23 35 47 52 22 33 44 66 88 107
 -10℃ 11 17 22 34 45 52 21 32 42 64 85 106
 -20℃ 11 16 22 32 43 52 21 31 41 61 82 102
スタートアップ時外気温度
 20XTV-CT
 15XTV-CT
 10XTV-CT
 5XTV-CT
出力（W/m）
配管温度（℃）
020406080100120
AC100V/AC200V
温度センサーヒーター
－ 238 －
シリコンベルトヒーターは、シリコンゴムで被覆材を構成し、その内部に発熱線を封入したものです。柔軟性、耐熱性及び絶縁性に優れています｡配管等に巻きつけて、加熱・保温に使用できます｡
SSBH15
SSBH25
SSBH115
SSBH215
SSBH125
SSBH225
SSBH26
SSBH150
SSBH250
商品コード型  番
全 長L（mm）
電 圧（V）
容 量（W）
シリコンベルトヒーター
上記以外のサイズは特注となります。長さ・電圧・容量をお申し付けください。
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 239 －
シリコンゴムで絶縁されたコード状のヒーターです。細く柔軟性に優れているため施工性
が良く、加熱・保温・凍結防止など多彩な用途に使用出来ます。
（1）シリコンゴムで覆われているので-40℃～180℃の広い温度範囲で使用できます。（2）耐熱性・絶縁性に優れていますので、保温・凍結防止用途に最適です。（3）リード線接続部分はモールドされており防水性にも優れています（4）ヒーター表面はキズがつきやすい為、堅牢さを高めたステンレス編組付きもあります。
規格品（100V）シリコンリード線 1000L付
上記以外のサイズは特注となります。長さ・電圧・容量をお申し付けください。
型番 サイズ 仕様 
SCH10001000L100V27W
SCH20002000L100V60W
SCH30003000L100V90W
SCH50005000L100V150W
SCH75007500L100V225W
SCH1000010000L100V250W
耐電圧   1500V／ 1 分間 絶縁抵抗   100MΩ／ DC500V最大ワット／ m
30W／ m
モールド部  φ 6.5× 35L
シリコンコードヒーター
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 240 －
シリコンコードヒーターをアルミ箔と粘着シートの間に挟みこんだヒーターです。施工は
剥離紙を剥がすだけで被加熱物に直接貼り付けることが出来ます。80℃程度までの加熱・保温用途に便利です。
（1）アルミ箔で覆われているので熱伝導性に優れています。（2）ヒーターはシリコンゴムのコードヒーターですので耐熱性・絶縁性に優れています。（3）粘着シートの耐熱温度は120℃です。（3）規格品以外にも様々な形状に対応できます。（丸型・切り欠き等）（4）サーモスタット付も製作できます。
規格品（100V）シリコンリード線 1000L付
上記以外のサイズは特注となります。サイズ・電圧・容量・リード線取出し位置をお申し付けください。
型番 サイズ 仕様 
ALSH1015100× 150100V15W
ALSH1030100× 300100V30W
ALSH2030200× 300100V60W
ALSH2050200× 500100V100W
耐電圧   1500V／ 1 分間 絶縁抵抗   100MΩ／ DC500Vワット密度 
0.1W／ cm2
最大寸法  幅 450×長さ 1800L
アルミ箔ヒーター
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 241 －
配管や容器などの加熱・保温に適したヒーターです。ヒーター本体は柔軟性があり取付が容易です。また保温材が一体化されていますので、取付け施工時に保温断熱の作業が不要になります。
オーダーメイドで製作しますので、任意の形状に製作することが出来ます。一般型は400℃まで対応、高温用やクリーンルーム対応品も製作可能です。
ヒーターはマジックテープにて簡単に取付け施工が行えます。エルボ・フランジ・各種容器など、形状に合わせたオーダーメイド製作になります。
使用電圧・使用温度・ご希望ワット数など詳しくは営業担当までお問い合わせ下さい。
マントルヒーター
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 242 －
■リボンヒーター
ガラス繊維で織り上げられた帯状の布にニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかい使いやすいヒーターです。発熱体はガラス繊維で被覆されており、これを丹念にしっかりと留め、さらにその上からガラスの布で包み込んで仕上げられています｡細いパイプ・太いパイプ・曲がったパイプ・変形容器・タンクなどの加熱・保温に最適です。加熱時の絶縁性に優れており、安心してご使用いただけます｡ヒーターの左右に取り付け紐がついている為、脱着が簡単で取り扱いやすく、すぐに加熱出来ます｡ヒーターの重ね巻きにならないように取り付けてください｡
リボンヒーター
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 243 －
AC100V：100W用
C10-2010
C10-2510
C10-3010
C10-3510
C10-4010
C10-5010
C10-10010
C10-2015
C10-2515
C10-3015
C10-3515
C10-4015
C10-5015
C10-10015
C10-2020
C10-2520
C10-3020
C10-3520
C10-4020
C10-5020
C10-10020
C10-2030
C10-2530
C10-3030
C10-3530
C10-4030
C10-5030
C10-10030
20×1000
25×1000
30×1000
35×1000
40×1000
50×1000
100×1000
20×1500
25×1500
30×1500
35×1500
40×1500
50×1500
100×1500
20×2000
25×2000
30×2000
35×2000
40×2000
50×2000
100×2000
20×3000
25×3000
30×3000
35×3000
40×3000
50×3000
100×3000
幅×長さ（mm）
AC100V：150W用
C15-2010
C15-2510
C15-3010
C15-3510
C15-4010
C15-5010
C15-10010
C15-2015
C15-2515
C15-3015
C15-3515
C15-4015
C15-5015
C15-10015
C15-2020
C15-2520
C15-3020
C15-3520
C15-4020
C15-5020
C15-10020
C15-2030
C15-2530
C15-3030
C15-3530
C15-4030
C15-5030
C15-10030
C15-2040
C15-2540
C15-3040
C15-3540
C15-4040
C15-5040
C15-10040
C15-2050
C15-2550
C15-3050
C15-3550
C15-4050
C15-5050
C15-10050
20×1000
25×1000
30×1000
35×1000
40×1000
50×1000
100×1000
20×1500
25×1500
30×1500
35×1500
40×1500
50×1500
100×1500
20×2000
25×2000
30×2000
35×2000
40×2000
50×2000
100×2000
20×3000
25×3000
30×3000
35×3000
40×3000
50×3000
100×3000
20×4000
25×4000
30×4000
35×4000
40×4000
50×4000
100×4000
20×5000
25×5000
30×5000
35×5000
40×5000
50×5000
100×5000
幅×長さ（mm）
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 244 －
AC100V：200W用
C20-2010
C20-2510
C20-3010
C20-3510
C20-4010
C20-5010
C20-10010
C20-2015
C20-2515
C20-3015
C20-3515
C20-4015
C20-5015
C20-10015
C20-2020
C20-2520
C20-3020
C20-3520
C20-4020
C20-5020
C20-10020
C20-2030
C20-2530
C20-3030
C20-3530
C20-4030
C20-5030
C20-10030
C20-2040
C20-2540
C20-3040
C20-3540
C20-4040
C20-5040
C20-10040
C20-2050
C20-2550
C20-3050
C20-3550
C20-4050
C20-5050
C20-10050
20×1000
25×1000
30×1000
35×1000
40×1000
50×1000
100×1000
20×1500
25×1500
30×1500
35×1500
40×1500
50×1500
100×1500
20×2000
25×2000
30×2000
35×2000
40×2000
50×2000
100×2000
20×3000
25×3000
30×3000
35×3000
40×3000
50×3000
100×3000
20×4000
25×4000
30×4000
35×4000
40×4000
50×4000
100×4000
20×5000
25×5000
30×5000
35×5000
40×5000
50×5000
100×5000
幅×長さ（mm）
AC100V：300W用
C30-2010
C30-2510
C30-3010
C30-3510
C30-4010
C30-5010
C30-10010
C30-2015
C30-2515
C30-3015
C30-3515
C30-4015
C30-5015
C30-10015
C30-2020
C30-2520
C30-3020
C30-3520
C30-4020
C30-5020
C30-10020
C30-2030
C30-2530
C30-3030
C30-3530
C30-4030
C30-5030
C30-10030
C30-2040
C30-2540
C30-3040
C30-3540
C30-4040
C30-5040
C30-10040
C30-2050
C30-2550
C30-3050
C30-3550
C30-4050
C30-5050
C30-10050
20×1000
25×1000
30×1000
35×1000
40×1000
50×1000
100×1000
20×1500
25×1500
30×1500
35×1500
40×1500
50×1500
100×1500
20×2000
25×2000
30×2000
35×2000
40×2000
50×2000
100×2000
20×3000
25×3000
30×3000
35×3000
40×3000
50×3000
100×3000
20×4000
25×4000
30×4000
35×4000
40×4000
50×4000
100×4000
20×5000
25×5000
30×5000
35×5000
40×5000
50×5000
100×5000
幅×長さ（mm）
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 245 －
AC100V：400W用
C40-4010
C40-5010
C40-10010
C40-2515
C40-3015
C40-3515
C40-4015
C40-5015
C40-10015
C40-2020
C40-2520
C40-3020
C40-3520
C40-4020
C40-5020
C40-10020
C40-2030
C40-2530
C40-3030
C40-3530
C40-4030
C40-5030
C40-10030
C40-2040
C40-2540
C40-3040
C40-3540
C40-4040
C40-5040
C40-10040
C40-3050
C40-3550
C40-4050
C40-5050
C40-10050
40×1000
50×1000
100×1000
25×1500
30×1500
35×1500
40×1500
50×1500
100×1500
20×2000
25×2000
30×2000
35×2000
40×2000
50×2000
100×2000
20×3000
25×3000
30×3000
35×3000
40×3000
50×3000
100×3000
20×4000
25×4000
30×4000
35×4000
40×4000
50×4000
100×4000
30×5000
35×5000
40×5000
50×5000
100×5000
幅×長さ（mm）
AC100V：500W用
C50-4010
C50-5010
C50-10010
C50-4015
C50-5015
C50-10015
C50-2020
C50-2520
C50-3020
C50-3520
C50-4020
C50-5020
C50-10020
C50-2030
C50-2530
C50-3030
C50-3530
C50-4030
C50-5030
C50-10030
C50-2040
C50-2540
C50-3040
C50-3540
C50-4040
C50-5040
C50-10040
C50-2050
C50-2550
C50-3050
C50-3550
C50-4050
C50-5050
C50-10050
40×1000
50×1000
100×1000
40×1500
50×1500
100×1500
20×2000
25×2000
30×2000
35×2000
40×2000
50×2000
100×2000
20×3000
25×3000
30×3000
35×3000
40×3000
50×3000
100×3000
20×4000
25×4000
30×4000
35×4000
40×4000
50×4000
100×4000
20×5000
25×5000
30×5000
35×5000
40×5000
50×5000
100×5000
幅×長さ（mm）
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 246 －
AC100V：600W用
C60-10010
C60-4015
C60-5015
C60-10015
C60-2020
C60-2520
C60-3020
C60-3520
C60-4020
C60-5020
C60-10020
C60-2030
C60-2530
C60-3030
C60-3530
C60-4030
C60-5030
C60-10030
C60-3040
C60-3540
C60-4040
C60-5040
C60-10040
C60-4050
C60-5050
C60-10050
100×1000
40×1500
50×1500
100×1500
20×2000
25×2000
30×2000
35×2000
40×2000
50×2000
100×2000
20×3000
25×3000
30×3000
35×3000
40×3000
50×3000
100×3000
30×4000
35×4000
40×4000
50×4000
100×4000
40×5000
50×5000
100×5000
幅×長さ（mm）
AC100V：1kW用
C100-4020
C100-5020
C100-10020
C100-3530
C100-4030
C100-5030
C100-10030
C100-4040
C100-5040
C100-10040
C100-4050
C100-5050
C100-10050
40×2000
50×2000
100×2000
35×3000
40×3000
50×3000
100×3000
40×4000
50×4000
100×4000
40×5000
50×5000
100×5000
幅×長さ（mm）
AC200V：2kW用
C200-5030
C200-10030
C200-10050
50×3000
100×3000
100×5000
幅×長さ（mm）
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 247 －
・平均加熱が可能。
・赤外線の照射度が最も高い。
・耐熱度が高い。
・純ニクロム線を使用しているため長期の使用が可能。
・耐薬品性，耐水性大。
・反射傘をとりつけることにより照射効果の増減が可能。
・諸工作物の塗装の乾燥
・各種印刷物の乾燥
・アルミニウム箔，銀箔の張り合わせ乾燥焼付
・パン、ビスケット等各種食品の乾燥及び焼付
・その他各種暖房・保温等
石英管ヒーター
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 248 －
■寸法及び形状
■標準寸法表
電圧 [V]
容量 [W]φＤ
寸法 [mm]
御指定下さい
石英管ヒーター
上記以外のサイズは特注となります。長さ・電圧・容量をお申し付けください。
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 249 －
タングステンフィラメントを発熱体とした近赤外線を照射するヒーターです。従来の石英管ヒーターに比べ立ち上がりが非常に早く、およそ10秒以内に100％の出力が得られます。
樹脂加熱などで被加熱物に直接ヒーターを接触させられない場合、薄板や複雑な形状でカートリッジヒーターなどが使用出来ない場合に、赤外線の輻射加熱によって被加熱物を均一に加熱することが出来ます。
ヒーター起動時に突入電流が発生するため、本製品と組み合わせて使用するサイリスタには 起動時出力制限機能や電流フィードバック制御機能が必要になります。詳しくは弊社営業部までお問い合わせ下さい。
ハロゲンランプヒーター
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 250 －
ストレート型の他にサークル型やバルブ型なども製作可能です。
ハロゲンヒーター
上記以外のサイズは特注となります。長さ・電圧・容量をお申し付けください。
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 251 －
■特 長・屋内、屋外問わず、局部的な加熱、保温を容易にします｡・遠赤外線ヒーターから豊富に放射される遠赤外線(熱線)は、外気温や風にも関係なく到達し、
被加熱物に浸透し、発熱する理想的な加熱効果が得られます｡
・ヒーターはハイニッケル鋼パイプに、セラミックスを強固のコートしたニュータイプの発熱
・誤って衝撃を与えたり、倒しても破損することはありません｡・放射面を垂直から、上向き90℃までの範囲で任意の位置に固定できます。・キャスター付きですので、手軽に移動できます｡（ロック付き）
■用 途・工場設備機器類の雰囲気保持(防湿)・家畜育成用、ハウス栽培用(暖房)など｡・コンベアを流れる材料・部品の予熱・
乾燥・熱処理｡
遠赤外線ストーブ
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 252 －
■寸法・仕様
500122
角度調節（90°） 
HIE3146
三相200V
強4.6kW／弱2.3kW切換式
キャブタイヤケーブル
（2mm2×4芯）5m
接地3P20A 差し込みプラグ付
遠赤外線ストーブ
0m0.51.01.52.02.53.0
加熱物：紙（薄茶褐色、垂直） 室温10℃ 
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 253 －
置場所をとらない、天井から吊り下げ式の遠赤外線ストーブです｡細径のヒーターを使用しておりますので、昇温時間が短時間となっております｡
・寒冷地におけるトイレやお風呂の脱衣室にソフトな暖房として｡・待合室や工事現場における出入りの激しい場所での採暖｡・工場内での機械装置・機器類の保温、材料の加温・乾燥｡・塗装修理部分の焼付けや、左官作業における乾燥｡
■使用上のご注意
・取付けは可燃物との距離を十分確保して
ご使用ください。距離がないと火災の危険があります｡
・発熱部の直下(1ｍ以内)に加熱物を置くよ
うな使用はしないでください｡本体の温度が上昇して危険です｡故障の原因 にもなります。
・発熱部を必ず下向きとしてご使用くださ
・使用時は取扱説明書により正しくご使用く
天吊り遠赤外線ストーブ
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 254 －
■寸法・仕様
電線断面積（mm2）
本体のみ重 量全重量
HIE3732
強（3.2kW）
弱（1.6kW）
HIE3746
強（4.6kW）
弱（2.3kW）
天吊り遠赤外線ストーブ
（HIE3746）0m
0m0.51.0
0m0.51.01.52.02.53.0
4.01.52.02.53.03.54.0
縦方向 横方向 
加熱物：紙（薄茶褐色、水平） 室温10℃ 
50中間電線 
（ 3m） 
切替スイッチ 電源電線 
メインスイッチ 
250㎜以上 
200㎜以上 
1800㎜ 
●スイッチボックス
三相 200V
キャブタイヤケーブル（4芯）接地3P  20A   差し込みプラグ付き
吊り下げチェーン長：600㎜
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 255 －
■特 長ハイレックスヒーターはハイニッケル耐熱鋼シースの表面に、被加熱物が吸収しやすい遠赤外線をバランスよく放射する、ハイレックスコーティングを施してあります｡ハイレックスは、材料的にも、構造的にも極めて強固に構成されていますので、様々な用途に使用することができます。シーズヒータータイプの遠赤外線ヒーターでも、一般の溶射タイプのものは、長期の使用では剥離し、放射特性が低下することがありますが、ハイレックスは、長期間その特性を維持します。ハイレックスコーティングは、有害物質を含んでいませんので、食品調理用として安心して使用することができます｡また、厚生労働省の食品容器包装規格試験に合格していますので、食品に直接接触するような使用方法でも問題ありません｡例えば厨房器のフライヤー用ヒーターとして、油中でも使用されています。
■使用上のご注意ヒーターの表面温度は600℃以下でご使用ください｡ヒーターの端子部が、高温雰囲気下(150℃以上)にならないようにご使用ください。反射板なしタイプを板金に取付ける時は、ヒーター碍子、碍子止めアルミリングと、ストッパーリングをご使用ください｡ターミナル部にはターミナルカバー碍子をご使用ください。腐食ガス雰囲気では使用しないでください。
ベルトコンベア 
アングル材 
補助反射板 
反射板付きタイプは、複数横につなげることに
より、面状、筒状など、各種の使い方ができます。
ハイレックス
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 256 －
HHE1103
HHE1105
HHE1175
HHE1110
HHE1112
HHE1205
HHE1275
HHE1210
HHE1212
HHE1215
HHE1220
HHE1230
1.25kW
1.25kW
商品コード型  番電 圧容 量寸法（mm）
（非発熱部） 
B（発熱部長） 
A（シース長） 
C（全長） 
 ハイニッケル耐熱鋼 +ハイレックスコーティング 
ターミナルカバー碍子（磁器） φd：8, 10, 12, 15に付属 
反射板なしタイプ（4W/cm2）
●反射板なしタイプの取付方法●付属品
ターミナルカバー碍子ストッパーリングヒーター碍子碍子止めアルミリング
ストッパーリング 
充電部 ターミナルカバー碍子 
ヒーター碍子 
碍子止めアルミリング 
板厚2.3㎜以下 
鉄（亜鉛メッキ・クロメート） 
ストッパーリングは、受電部に触れないように取り付けてください。
ハイレックス 反射板なしタイプ
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 257 －
■遠赤外線プレートヒーター
ＩＫ放射体を金属プレート表面にコーティング加工し、発熱体と絶縁物を内蔵したヒーターです。表面温度分布が均一で精度の高い温度コントロールができます。
・プラスチック乾燥機・印刷インキ乾燥機・シート状プラスチック熱硬化炉・円筒状プラスチック熱硬化炉・繊維束熱固定炉・食品乾燥炉・真空乾燥炉
遠赤外線ヒーター（IK放射体）
��������������������������������������������������������������� �����������������
温度センサーヒーター
－ 258 －
PH1030
PH1045
PH1060
PH1075
PH1100
100×200
100×300
100×400
100×500
100×800
商品コード型  番電  圧容  量
PH2030
PH2045
PH2060
PH2075
PH2100
100×200
100×300
100×400
100×500
100×800
商品コード型  番電  圧容  量
遠赤外線プレートヒーター（IＫ放射体）
��������������������������������������������������������������� �����������������
ヒーター温度センサー
－ 259 －
●遠赤外線シーズヒーター
当社独自のIK放射体を金属パイプ表面にコーテイング加工し、発熱体と絶縁物を内蔵したヒーターです。
安全・堅牢で耐水性に優れており用途に応じて耐薬品性等の各種コーテイングを行うこともできます。
遠赤外線シーズヒーター（IK放射体）
��������������������������������������������������������������� �����������������