符 号年 月 日担当
K.Miyaji
千 代 田 工 業 株 式 会 社
大・小空気孔弁座S B R
SUS 304
口 金 ： 押 し 輪SCS 13
ボルト・ナット類SUS 304
弁棒SUS 403
口金：差し金具
弁芯YBsDC
単 口－７５
本 体 内 面
形 状 寸 法 検 査
弁 箱 耐 圧 試 験水 圧 １．７５MPa
水 圧 １．３ MPa
6.図面番号
本 体 外 面
７．５K RF
２１(１８＋３)
全閉時約 ２５０
左回り開き（右回り閉じ）
水道用エポキシ樹脂粉体塗装
２ 主 要 部 材 料
約 ４ 回転
操 作 方 式
開 閉 方 向
全開⇔全閉回転数
キーキャップ
Ｏリングケース
FCD 450-10
FCD 450-10
CAC 406
パ ッ キ ン 箱
形式（ 社 内 検 査 ）（ 水 協 検 査 ）
様東京都水道局
受注契約番号製作仕様書
ダクタイル鋳鉄製(浅埋形)空 気 弁 付 地 下 式 消 火 栓
１ . 主 要項 目
ＬＬW型（弊社形式）
使 用 流 体上水有
呼び径７５mm
使 用 圧 力
フ ラ ン ジ 規 格
水道用エポキシ樹脂粉体塗装
フ ラ ン ジ 厚 さ
０．７５ MPa塗 装 検 査
最 高 許 容 圧 力１．３MPa
訂 正 記 事
H.MiyagawaI.Endo
開 閉 作 動 試 験
弁 座 漏 れ 試 験
ＤＦＥ－３２５０－２B
フ ロ ー ト 弁 体発砲ゴム