耐震スマート天井®耐震スマート天井®
株式会社 佐藤型鋼製作所
（特許・特許申請中）（特定天井対応）
鉄骨ぶどう棚に代わる最大ふところ6m(耐震スマ ート天井ふところ5m+在来天井下地ふところlm)まで対応可能な耐裳歩行軽量吊天井システム
①閉断面の正方形の準構造部材のコーナ ーかしめ角形鋼SLGB-45 (口45X45Xl.2)をプレ ース材として採用
することにより、圧縮力に対する抵抗が増す。
②ブレ ース材上端部を構造体(H形鋼・コンクリ ートスラブまたはデッキプレ ート）に直接取付ける。
③逆ハの字状に配置されたブレ ース材に鉛値補強部材を三角形状に近接配置する。
④鉛直補強部材に吊ボルトを通して構造体と水平部材を緊結する。
⑤鉛直補強部材・水平部材を準構造部材のコーナ ーかしめ角形鋼SLGB-45(□45X45Xl.2)·SLGB-65SL 
（□ 65X45Xl.2)·SLGB-100SL (□ 1QQX45Xl.2)で構成して、耐力 ·剛性を大きくする。
⑥接合部の金具の形状を改良•エ夫して耐カ・剛性を大きくする。
これらの構造の改良や工夫により大幅な耐力の向上を実現しました。
在来型吊り天井の問題点は断面性能にあり
圧縮で抵抗させる部材は
閉断面が圧倒的に有利
構成部材の名称
吊ポルト吊元H鋼吊金具（小）
1/2'(4分）インサ ー ト
又は あと施エアンカ ー
ブレ ース材上端部H鋼吊金具（大）
M16インサ ー ト
又は あと施エアンカ ー
鉛直補強部材上端部H鋼吊金具（大）
1/2'(4分）インサ ー ト
又は あと施エアンカ ー
水平補強部材x方向角形鋼
Y方向角形鋼
x方向ブレ ース材・鉛直補強部材取付用角形鋼
Y方向ブレ ース材・鉛直補強部材取付用角形鋼
1段ブレ ースのふところh
2段ブレ ースのふところh
在来 天井下地のふところh
直天井仕様の開口補強
SLGB-45 
SLGB-45 
SLGB-45 
SLGB-100SL 
SLGB-100SL 
SLGB-65S L 
SLGB-100SL 
SLGB-100SL 
H-25FL 
h�3.5m 
閉断面強軸苺弱軸圧縮試験終局状況
（正方形の場合）（かしめ部は座屈時の大変形でもはずれない。）
規格・寸法基準間隔・角度備考
1/2'(4分）1800X3000 
□ 45X45X1.2 45' ブレ ース材の耐力計算を行い、ゾーニン
グにより均等に配置する。ブレ ース材許
容角度30-60'弊社推奨のインサ ート
及びあと施エアンカ ーをご使用下さい。
D 45X45X1.2 ブレ ース材に近接配置する。弊社推奨
のインサ ー ト及びあと施エアンカ ー を
ご使用下さい。
0 45X45X1.2 
0100X45X1.2 3000 
D100X45X1 2 900 
D 65X45X1.2 部屋の端から端まで配置する。
□100X45X1.2 
0100X45X1.2 
□25X45X0.5         @227.5·@303     直天井仕様 
@364·@455 
3.5m < h ::a 5m 
h :a. 1m 
3m以内X3m以内の場合、別紙図P16のようにタンゴを使用して補強する。
但し、X方向角形鋼は切断しないように配置する。
また、X·Y方向ブレ ース材・鉛直補強部材取付用角形鋼も切断しないように配置する。
Y方向の長さが3mを超える場合は、開口廻りの補強角形鋼の出隅付近を100BOXハンガー4ヵ所で吊る。
※H形鋼吊 仕様の場合は、梁のH形鋼が勾配がある場合は、H鋼吊金具が斜めになりますので、吊ることは出来ません。※天井のふところと部屋の形状・大きさによっては、ブレ ース材が配饂出来ない場合があります。
耐裳スマ ー ト天井の耐力特性
●耐力特性一覧（ブレース1 対あたりの耐力）
試験期問：平成27年7月21日～平成27年8月28日試験場所：（財）建材試験センター西日本試験所
天井架構ふところタイプ
概形ブレース1対にブレース1対の負担面積(nil許容耐力 (kN)最大荷重時ぶ梵kN)(最大耐力X2/3) I 水平震度1.0 I 水平震度2.2 1変位 (mm)
逆ハI」ミ↓ーし乙22.3 14.9 71.3 32.5 40.2 
→こ」、乙←
21.9 14.6 69.9 31.8 30.3 
と珈＋知ふ在
7.0 4.6 24.1 10.9 27.1 
字＞ 段2 ろこmと4ヽ｀ヽヽ
33.9 22.6 104.5 47.5 48.9 
字＞段2 ろこmと5ふ
25.3 16.9 76.2 34.6 47.2 
※上記最大耐力は、目標変形角 (1/450, 1/300, 1/200, 1/150,1/100,1/75,1/50) に対し正負交番繰り返し戟荷を3回行い、
押し側と引き側の最大荷重のうち、最小値になっております。
※上記ブレ ース1対の負担面積は、耐震スマ ー ト天井試験体の質量と在来天井下地1m十天井ボ ー トPB9.5十岩綿吸音板12mmの試験体の質量の合計質量から算出しております。{□ ●新角型構造用形鋼（コーナーかしめ）断面性能表I W I 
寸法・板厚単位重量断面積断面二次モ ーメントcm'断面係数 cm3断面二次半径 cm記号使用箇所HXWXt kg/m cm2 JX JYzx ZY iX iY 
SLGB-100SL 100X45X1.2 2.91 3.71 50.8 13.7 10.2 6.09 3.70 1.92 水平部材
SLGB-65SL 65X45X1.2 2.25 2.87 18.1 9.66 5.58 4.30 2.52 1.84 水平部材
SLGB-45 45X45X1.2 1.87 2.39 7.66 7.35 3.41 3.27 1.79 1.76 ブレ ース材・鉛直補強部材
H-25FL 25X45X0.5 0.705 0.867 1.007 2.378 0.806 1.06 1.057 1.628 野縁
耐震スマ ー ト天井の特長
①コ ーナ ーかしめ角形鋼は座屈時でもかしめ部がはずれない。
②コ ーナ ーかしめ角形鋼は板厚1.2mmのため、鉄骨ぶどう棚に比べ軽量 。（ふところ3mの場合7.4kg/rri)
③ブレ ース材に圧縮力に強い閉断面のコ ーナ ーかしめ角形鋼を採用することにより、在来型吊天井の開
断面のブレ ース材に比べ、ブレ ース材の数量を減らすことが できるので、設備との取り合いを解決し
④鉛直補強部材を設置することにより、逆ハの字のブレ ース材のみを設置する場合に比べて、最大耐力
が約2.5倍に向上する。
⑤耐震スマ ート天井＋在来型吊天井構造の場合、在来型吊天井のブレ ース材を直接耐震スマ ート天井
の角形鋼へ取付けるので、3/8'吊ボルトにブレ ース材を取付ける場合に比べて耐力が向上する。
⑥野縁H-25FL (口25X45X0.5) を直接耐震スマ ート天井の角形鋼に取付ける直天井仕様の場合、耐
震スマ ート天井と在来型吊天井が 一体となるので、強固になり、コストも少なくて済む。
⑦2段ブレ ース仕様はトラス構造になっているので、最大耐力は1段ブレ ースよりも大きくなる。
⑧水平震度2.2の特定天井に対応可（計算ルート；水平震度法）
⑨接合部は全てボルト接合・又はドリリングタッピンねじ接合のため現場での溶接は不要。
⑩当吊天井システムの上を点検等で歩行できる。 （ただし、足場板等を利用して移動）
⑪鉄骨ぶどう棚の場合、耐火間仕切壁工事の納まりを考慮せずに施工することがあるので、内装仕上
工事の職人が手待ちになることがある。耐震スマ ート天井の場合は内装仕上工事業者が耐火間仕
切壁 工事⇒耐震スマ ート天井工事⇒天井下地工事と納まりを考慮して工程管理をしながら一貫して
スムーズに施工できる。
⑫耐震スマ ート天井の接合金具は取付がしやすいよう形状が工夫されており、施工性・強度を両立させ
鉛直補強材の効果
3_IIIIIIIIL 
3'’IIIIIII 
変位(mm)各試験体(2構面分）の荷重：変位関係
■ブレース1対あたりの耐力
最大耐力最大荷重時変位
約2.i倍(kN)(mm) 
モデル1r 22.3←40.2 
モデル2L 10.723.5 
モデル39.00 ー18.8 
約2.5倍60mm以下
1/2'（4分）吊ボルト@1800
ブレース材:SLGB-45（□45×45×1.2）
鉛直補強部材:SLGB-45（□45×45×1.2） 
X方向角形鋼:SLGB-100SL（□100×45×1.2）@3000
Y方向角形鋼:SLGB-100SL（□100×45×1.2）@900
X方向ブレース材･鉛直補強部材取付用角形鋼:SLGB-65SL（□65×45×1.2）
Y方向ブレース材･鉛直補強部材取付用角形鋼:SLGB-100SL（□100×45×1.2）
仕様／１段ブレース（H形鋼吊仕様・ふところ3m）
③ブレース材SLGB-45（□45×45×1.2）
③鉛直補強部材SLGB-45（□45×45×1.2）
⑫H鋼吊金具（大）+（小）+鉛直固定E4分
①X方向角形鋼SLGB-100SL（□100×45×1.2）@3000
②X方向ブレース材鉛直補強部材取付用角形鋼SLGB-65SL（□65×45×1.2）
⑦直交固定G65
⑧100ジョイント
⑱鉛直固定E13+t6座金
⑤SLGB-100SL直交部
⑯斜め固定K65
①Y方向角形鋼SLGB-100SL（□100×45×1.2）@900
①Y方向ブレース材･鉛直補強部材取付用角形鋼SLGB-100SL（□100×45×1.2）
1/2'（4分）吊ボルト@1800
⑥直交固定G100
⑩100BOXハンガー
⑲Ⅰ型100用3分
⑨65ジョイント⑬H鋼吊金具（小）
①H鋼吊金具(大)・(小)＋斜め固定L①+L②
耐震スマート天井H形鋼吊仕様・ふところ3.5m以下 ＋ 在来1m以下 ＝ 4.5m以下
900900900900900900900900900900900900
③ブレース材SLGB-45（□45×45×1.2）
③鉛直補強部材SLGB-45（□45×45×1.2）
1/2'（4分）吊ボルト
3/8'（3分）吊ボルト
900900900900900900
300030003000
①X方向角形鋼SLGB-100SL（□100×45×1.2）①Y方向角形鋼SLGB-100SL（□100×45×1.2）
900900900900900900
180018001800
②X方向ブレース材･鉛直補強部材取付用角形鋼SLGB-65（□65×45×1.2）
耐震スマート天井H形鋼吊仕様・ふところ3.5m以下 ＋ 在来1m以下 ＝ 4.5m以下
(ブレース材許容角度は30°～60°)
1/2'（4分）吊ボルト@1800
ブレース材:SLGB-45（□45×45×1.2）
鉛直補強部材:SLGB-45（□45×45×1.2）
X方向角形鋼:SLGB-100SL（□100×45×1.2）@3000
Y方向角形鋼:SLGB-100SL（□100×45×1.2）@900
X方向ブレース材･鉛直補強部材取付用角形鋼:SLGB-100SL（□100×45×1.2） 
Y方向ブレース材･鉛直補強部材取付用角形鋼:SLGB-100SL（□100×45×1.2）
野縁H-25FL（□25×45×0.5）@227.5・303・364・455
仕様／１段ブレース（天井インサート・直天井仕様・ふところ3m）
1/2'（4分）吊ボルト@1800
①Y方向角形鋼SLGB-100SL（□100×45×1.2）@900
①X方向角形鋼SLGB-100SL（□100×45×1.2）@3000
④野縁H-25FL（□25×45×0.5）@227.5・303・364・455
③ブレース材SLGB-45（□45×45×1.2）
③鉛直補強部材SLGB-45（□45×45×1.2）
①Y方向ブレース材･鉛直補強部材取付用角形鋼SLGB-100SL（□100×45×1.2）
⑩100BOXハンガー
⑥直交固定G100
⑤SLGB-100SL直交部
①X方向ブレース材･鉛直補強部材取付用角形鋼SLGB-100SL（□100×45×1.2）⑧100ジョイント
⑱鉛直固定E13+t6座金
⑭斜め固定N+O
⑰鉛直固定E4分
⑮斜め固定K100
耐震スマート・直天井仕様・ふところ3.5m以下 
耐震スマート天井・直天井仕様・ふところ3m②
③ブレース材SLGB-45（□45×45×1.2）
③鉛直補強部材SLGB-45（□45×45×1.2）1/2'（4分）吊ボルト
①Y方向ブレース材･鉛直補強部材取付用角形鋼SLGB-100SL（□100×45×1.2）
364 364 364364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364364
300030003000
900900900900900900
364 364
①X方向角形鋼SLGB-100SL（□100×45×1.2）
①Y方向角形鋼SLGB-100SL（□100×45×1.2）
④野縁H-25FL（25×45×0.5） 
180018001800
①X方向角形鋼･X方向ブレース材･鉛直補強部材取付用角形鋼SLGB-100SL（□100×45×1.2）
耐震スマート天井・直天井仕様・ふところ3.5m以下
(ブレース材許容角度は30°～60°)
1/2'（4分）吊ボルト@1800
ブレース材:SLGB-45（□45×45×1.2）
鉛直補強部材:SLGB-45（□45×45×1.2）
水平補強部材:SLGB-45（□45×45×1.2）
X方向角形鋼:SLGB-100SL（□100×45×1.2）@2500
Y方向角形鋼:SLGB-100SL（□100×45×1.2）@900
X方向ブレース材･鉛直補強部材取付用角形鋼:SLGB-65SL（□65×45×1.2）
Y方向ブレース材･鉛直補強部材取付用角形鋼:SLGB-100SL（□100×45×1.2） 
仕様／2段ブレース（H形鋼吊仕様・ふところ5m）Z
①Y方向角形鋼SLGB-100SL（□100×45×1.2）@900
1/2'（4分）吊ボルト@1800
①X方向角形鋼SLGB-100SL（□100×45×1.2）@2500
③鉛直補強部材SLGB-45（□45×45×1.2）
③ブレース材SLGB-45（□45×45×1.2）
③水平補強部材SLGB-45（□45×45×1.2）
②X方向ブレース材･鉛直補強部材取付用角形鋼SLGB-65（□65×45×1.2）①Y方向ブレース材･鉛直補強部材取付用角形鋼SLGB-100SL（□100×45×1.2）
⑩100BOXハンガー
⑤SLGB-100SL直交部
⑲Ⅰ型100用3分
⑪H鋼吊金具（大）+（小）+斜め固定L①+L②
⑫H鋼吊金具（大）+（小）+鉛直固定E4分
㉑斜め固定Ⅰ①+Ⅰ③+J+水平固定F
㉒斜め固定Ⅰ②+Ⅰ③+J+水平固定F
⑯斜め固定K65
⑮斜め固定K100
⑬H鋼吊金具（小）
⑱鉛直固定E13+t6座金
1/2'（4分）長ナット
900900900900900900
25002500
③ブレース材SLGB-45（□45×45×1.2）
③水平補強部材SLGB-45（□45×45×1.2）
3/8'（3分）吊ボルト
耐震スマート天井2段ブレース・ふところ5m以下＋在来天井1m以下＝6m以下
(ブレース材許容角度は30°～60°)
耐震スマート天井+在来天井下地ブレース材詳細
25002500
900900900900900
①X方向角形鋼SLGB-100SL（□100×45×1.2）
①Y方向角形鋼SLGB-100SL（□100×45×1.2）
900900900900900
5100182.5
②X方向ブレース材･鉛直補強部材取付用角形鋼SLGB-65SL（□65×45×1.2）
※ハンガー、クリップは全て耐震ハンガー、耐震S（W）クリップを使用して下さい。 ※弊社指定の耐震ハンガー、耐震S（W）クリップ、野縁滑り防止金具S（W）をご使用下さい。 ※上図ブレース材C40×20×1.6周りの野縁には、野縁滑り防止金具S（W）を6か所（1か所につき耐震S（W）クリップの両側に2個）
計12個を取付けて下さい。
耐震スマート天井開口補強詳細図①（天井カセットエアコンW1000×L1000開口）
耐震スマート天井開口補強詳細図②（照明W200×L1250開口）
※H鋼吊金具（大）は、H形鋼のフランジに掛かる部分が最低50mm以上必要です。H鋼吊金具（小）は、H形鋼のフランジに掛かる部分が最低35mm以上必要です。それよりも小さいサイズのH形鋼は取付けが出来ません。※空調・照明等の設備機器類は躯体から吊り下げて下さい。
本商品は、近畿大学工学部建築学科松本慎也准教授の協力を得て開発・商品化しました。
水平補強部材SLGB-45（□45×45×1.2）
角形鋼SLGB-100SL（□100×45×1.2）斜め固定K65（t=3.2）角形鋼SLGB-65SL（□65×45×1.2）鉛直固定E4分（t=3.2）角形鋼SLGB-45（□45×45×1.2）鉛直固定E13+t6座金①⑯②⑰③⑱
Ⅰ型100用3分（t=2.3）角形鋼SLGB-100SL（□100×45×1.2）直交部Ⅰ型100用4分（t=2.3）直交固定G100（t=2.3）斜め固定Ⅰ①+Ⅰ③+J+水平固定F④ 野縁H-25FL（□25×45×0.5）⑲⑤⑳⑥㉑
直交固定G65（t=2.3）斜め固定Ⅰ②+Ⅰ③+J+水平固定F100ジョイント（t=2.3）タンゴ（t=1.6）65ジョイント（t=2.3）⑦㉒⑧㉓⑨
100BOXハンガー（上t=4.5,補強板t=4.5,下t=3.2）H鋼吊金具（大）+（小）+斜め固定L①+L②H鋼吊金具（大）+（小）+鉛直固定E4分⑩⑪㉔ 100用補強板（t=1.2）⑫㉕ 野縁受けL（t=2.3）
H鋼吊金具（小）斜め固定K100（t=3.2）⑬⑮
直交固定用ルーズ穴（13×25）
ジョイント用ルーズ穴（13×25）
ジョイント用ルーズ穴（13×25）
ジョイント用ルーズ穴（13×25）
ジョイント用ルーズ穴（13×25）
直交固定用ルーズ穴（13×25）
切欠き25×25ジョイント部
角穴25×50
切欠き25×25ジョイント部
M12×230
M12ナットM12SWt4.5座金
角形鋼SLGB-100SL（□100×45×1.2）
角形鋼SLGB-100SL（□100×45×1.2）
t4.5座金
角形鋼SLGB-100SL（□100×45×1.2）
ドリルねじSDF22
角形鋼SLGB-100SL（□100×45×1.2）
直交固定G100（t=2.3）
角形鋼SLGB-65SL（□65×45×1.2）
角形鋼SLGB-100SL（□100×45×1.2）
ドリルねじSDF22
直交固定G65（t=2.3）
M12×130
M12ナットM12SW
ドリルねじSDF22
角形鋼SLGB-100SL（□100×45×1.2;ルーズ穴13×25）
100ジョイント（t=2.3）
M12×95
M12ナット
（□65×45×1.2;ルーズ穴13×25）
ドリルねじSDF22
65ジョイント（t=2.3）
角形鋼SLGB-65SL
1/2'吊ボルト（4分吊ボルト）
100BOXハンガー（上）（t=4.5）
1/2'ナット（4分ナット）
100BOXハンガー（下）（t=3.2）
ドリルねじSDF22
角形鋼SLGB-100（□100×45×1.2）4分ハンガー補強板（t=4.5）
M16×80
M16ナットM16SW
押え板43×12H鋼吊金具（大）
3/8'WナットM16×100
M16SWM16ナット
斜め固定L①（t=3.2）
M14×75
M14ナットM14SW
ドリルねじSDF22
ブレース材SLGB-45（□45×45×1.2）
H鋼吊金具（小）
M12×75M12ナットM12SW
ユニクロナット付ボルト3/8'
斜め固定L②（t=3.2）
M16×80M16ナットM16SW1/2'吊ボルト（4分吊ボルト）1/2'WナットH鋼吊金具（大）
3/8'Wナット鉛直固定E4分（t=3.2）
ドリルねじSDF22
鉛直補強部材SLGB-45（□45×45×1.2）
ユニクロナット付ボルト3/8'
M12×75M12ナットM12SWH鋼吊金具（小）
1/2'ナット（4分ナット）
M12×75M12ナットM12SW
ユニクロナット付ボルト3/8'1/2'吊ボルト（4分吊ボルト）
1/2'ナット（4分ナット）
M12SW3/8'Wナット
斜め固定O（t=6）斜め固定N（t=3.2）
M16×35M16SWM16ナット
ブレース材SLGB-45
（□45×45×1.2）
ブレース材SLGB-45（□45×45×1.2）
角形鋼SLGB-100SL（□100×45×1.2）
ブレース材SLGB-45（□45×45×1.2）
角形鋼SLGB-65SL（□65×45×1.2）
斜め固定K65
ドリルねじSDF22
鉛直固定E4分
鉛直補強部材SLGB-45（□45×45×1.2）
1/2'吊ボルト（4分吊ボルト）
ドリルねじSDF22
1/2'吊ボルト（4分吊ボルト）
鉛直補強部材SLGB-45（□45×45×1.2）
角形鋼SLGB-100SL（□100×45×1.2）又は角形鋼SLGB-65SL（□65×45×1.2）
鉛直固定E13（t=3.2）
1/2'Wナット
ドリルねじHJC19
Ⅰ型100用3分②（t=2.3）
Ⅰ型100用3分①（t=2.3）
角形鋼SLGB-100SL（□100×45×1.2）
3/8'吊ボルト（3分吊ボルト）
3/8'ナット（3分ナット）
Ⅰ型100用4分②（t=2.3）
1/2'ナット（4分ナット） Ⅰ型100用4分①（t=2.3） 
ドリルねじSDF22
1/2'吊ボルト（4分吊ボルト）
角形鋼SLGB-100SL（□100×45×1.2）
1/2'吊ボルト（4分吊ボルト）
鉛直補強部材SLGB-45（□45×45×1.2）
斜め固定Ⅰ③（t=2.3）斜め固定J（t=3.2）
斜め固定Ⅰ① （t=3.2）
水平固定F（t=3.2）ドリルねじSDF22
M16×80
斜め固定Ⅰ②（t=3.2）斜め固定Ⅰ③（t=2.3）
斜め固定J（t=3.2）
1/2'吊ボルト（4分吊ボルト）
鉛直補強部材SLGB-45（□45×45×1.2）
水平補強部材SLGB-45（□45×45×1.2）
ブレース材SLGB-45（□45×45×1.2）
水平固定F（t=3.2）
M16×80
タンゴ（t=1.6）
ドリルねじSDF22
角形鋼SLGB-100SL（□100×45×1.2）角形鋼SLGB-100SL （□100×45×1.2）
Y方向角形鋼SLGB-100SL（□100×45×1.2）
100用補強板（t=1.2）
ブレース材C40×20×1.6
ドリルねじSDF22
野縁受け直交材CC-19
野縁受けCC-19
ドリルねじSDF22
押え板43×12
ドリルねじSDF22
ブレース材SLGB-45（□45×45×1.2）
H鋼吊金具（小）
H鋼吊金具（小）
斜め固定K100（t=3.2）
ドリルねじSDF22
ドリルねじ     SDF22
M16×100ドリルねじSDF22
 ⑭ 斜め固定N+O
■本社〒733-0802広島市西区三滝本町2丁目24-24 TEL 082-237-1962（代） FAX 082-237-4703
■東京営業所〒299-0107千葉県市原市姉ヶ崎海岸38 TEL 0436-60-7661（代） FAX 0436-60-7672
■吉田工場〒731-0524広島県安芸高田市吉田町川本180 TEL 0826-43-1346（代） FAX 0826-43-1876
■広島流通センター〒731-0523広島県安芸高田市吉田町山手713-1 TEL 0826-43-1982（代） FAX 0826-43-1983
http://www.satock.co.jpURL
The Hashira System®
耐震スマート天井®
強力型角型間仕切下地材
開口補強用角形鋼
ふかし壁下地材
新角型間仕切下地材
角型鋼の天井下地材
サトック床下地システム
スライダーシステム
新角型（構造用）形鋼
SATOCK®
軽鉄天井・間仕切下地材
株式会社 佐藤型鋼製作所
JISA6517 日本産業規格認証取得工場ＴＣ0616001
吉田工場はJISA6517日本産業規格認定証取得工場TC0616001です。