Heat-Pump Air-Handling Units
■仕様オールフレッシュ形（外気処理用）・屋外設置形・架台一体形
空 調 機 型 式DVU-37FTZ-8HPDVU-47FTZ-10HPDVU-72FTZ-16HP設備用室外機RAS-NP224CHV2RAS-NP280CHV2RAS-NP450CHV2冷却能力kW22.428.045.0加熱能力kW21.226.542.5方式空冷ヒートポンプ式冷媒R410A電源三相200V50/60Hz
給気風量m3/h222028204320m3/min374772
タイプ両吸込多翼形送風機駆動方式ファン・モータ直結式インバータ制御
モータタイプ全閉外扇形出力（kW）1.51.52.2消費電力kW1.161.161.70機外静圧Pa250 ～ 600（MAX）熱交換コイル直膨コイル外気吸込口、エアフィルタ上部吸込（防虫金網付）、プレフィルタ（重量法 70％）＋中性能フィルタ（比色法 65％）加湿器気化式加湿器（オプション）
ケーシング外装板断熱材ガルバリウム鋼板＋塗装（塗装色 DR-330 マンセル 5Y-7/1）発泡ウレタン・サンドイッチパネルドレンパンステンレス鋼板
設備用室外機
タイプ全密閉型
出力kW4.86.06.4+4.4HP81016
タイププロペラ形駆動方式ファン・モータ直結式インバータ制御
モータタイプ全閉形出力（kW）0.380.380.38
消費電力冷却（kW）6.217.1513.5加熱（kW）4.546.019.59塗装色ナチュラルグレー（1.0Y8.5/0.5）
騒音レベルdB586064重量kg560660780
使用温度範囲外調機吸込室外機吸込冷却時DB=20~43℃WB=15~30℃加熱時DB=0~18℃WB=-4~15℃
○冷却能力：外気条件DB=33℃RH=69% で運転した場合の値です。○加熱能力：外気条件DB=7℃RH=50% で運転した場合の値です。○除霜時はファンが停止しますが、負圧防止のため送風運転に変更可能です。○加湿器はオプション対応です。○本機は外気処理専用機であり、室温は室内機にて調整してください。○着霜時に圧縮機保護のため給気温度は低下することがあります。○除霜時は給気ファンを運転すると室内に冷風が吹出したり、除霜復帰が遅れるおそれがありますので、ご留意ください。○リモコンで風量を変えることはできません。○本製品を長く安心してお使いいただくためには定期的な保守・点検が必要です。各部品の点検・保全周期については一般社団法人 日本冷凍空調工業会発行の保守・点検ガイドラインを参照してください。
熱交換コイル
中性能フィルタ
プレフィルタ
外気取入れフード
ヒートポンプ熱源機
室内から除去した熱を含む空気を、屋外に排出します。
冷却モードで運転時には、圧縮機により冷媒を液化し、空調機側の熱交換コイル（蒸発コイル）に送ります。熱交換した熱は、熱源機側の凝縮コイルを通して屋外に排出されます。
型式送風機・電動機風量m3/h機外静圧Pa送風機電動機
DVU-37FTZ-8HP2220 250～600 1 3/4 PDSB1.5 kW
DVU-47FTZ-10HP2820 250～400 1 3/4 PDS1.5 kW400～600 1 3/4 PDSN1.5 kW
DVU-72FTZ-16HP4320 250～5002 PDS2.2 kW500～6002 PDSN2.2 kW
●送風機・電動機仕様
Heat-Pump Air-Handling Units
■外形寸法図オールフレッシュ形（外気処理用）・屋外設置形・架台一体形
■接続図DVU-72FTZ-16HP 形
＊本図は、DVU-72FTZ-16HP の場合の例です。これと異なる場合があります。詳細は機器ごとの製品仕様書を参照してください。
型式要部寸法ABCDEFGHJKLMNPQDVU-37FTZ-8HP214086016801160950565300310191344177600844415985DVU-47FTZ-10HP214086017801160950665350310199344177600844415985DVU-72FTZ-16HP25409801965130012107854003532253632437209104151050
＊気化式加湿器はオプションです。
＊リモコン配線は、2 芯ツイストペアケーブル（型式 :KPEV・KPEV-S 相当品）を使用してください。また、配線総長は、200m 以下としてください。
型式DVU-72FTZ-HP設備用室外機RAS-NP450CHV2
電源配線容量最小太さ mm238アース線太さ mm25.5
漏電遮断器定格電流 A100定格感度電流 mA100動作時間sec0.1 以内
手元開閉器スイッチ容量 A100ヒューズ容量 A100配線遮断器A100基準電流A82
●配線太さ・開閉器容量1) 電源トランス容量は、基準電流に従い選定してください。2) 電源配線最小電線太さは、配線長さが長い場合、電庄降下が 2% 以内になるように選定してください。3) 供給電源電圧は、下記を満足するような受電設備としてください。①供給電圧：定格電圧± 10% 以内②始動電圧：定格電庄－ 15% 以内③運転電圧：定格電圧± 10％以内④相間アンバランス：3％以内4) 漏電遮断器の定格遮断容量は、電源トランス・電源の長さ・電線の太さより短絡電流を計算し適切なものを選定してください。5) 漏電遮断器は、高調波対応品を選定してください。6) アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。ガス管：ガス漏れ時に爆発や引火の危険性があります。水道管：硬質ビニール管が使用されている場合、アースの効果がありません。避雷針・電話のアース線：避雷時にアース電位が異常上昇する危険性があります。
室外機RAS-NP450CHV2M
手元開閉器配線用遮断器
電源 AC200V3φ50Hz/60Hz
DVU-72FTZ-16HP
リモコンスイッチ
リモコン線0.75mm2
※お客様配線
500 以上
放熱空気吸込み電源接続端子台
1635210
中性能フィルタ蒸発コイル気化式加湿器（OP）
送風機制御盤
吸込みフード
エリミネータ
ドレン接続口 R1(25Aおねじ)
吐出口フランジ
プレフィルタ
電動機共通架台