〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-23-7 JESCO高田馬場ビルTEL.03-5332-9171 FAX.03-5332-9150Email : eigyou-1 @toyokucho.co.jp
〒550-0013 大阪市西区新町1-34-21 エーダイビルTEL.06-6533-3933 FAX. 06-6533-3979Email:oosaka@toyokucho.co.jp
東洋空気調和株式会社
未 来 環 境 を つ くる 空 気 の 専 門 メ ー カ ー
警告 使用条件注意  取扱方法
メンテナンス契約について
以下のような条件で使用する場合は必ずご相談ください。
(1) 可燃性ガスが発生している場所での使用。(2) 引火点の低い(130°C以下) オイルミストの除去。(3) 火気厳禁の場所での使用。(4) 高温の空気(50°C以上)での処理。(5) 付着性(塗料・接着剤など) ミスト、常温で固化するミストの捕集。
ミストールのお問い合せの場合は次の事項を連絡ください。
(1) 用途(2) ミスト発生油の種類、引火点(3) 処理風量(4) 必要機外静圧(送風機付の場合) (5) 電源の周波数(6) その他ご指定事項
取扱説明書にしたがってフィルターの定期的な洗浄・交換を実施してください。
定期的に集じんユニットの洗浄、主フィルターの交換が必要です。 弊社では十分なサービス体制をととのえておりますので保守契約をしていただくと大変便利です。
※本カタログは改良のため予告なく変更することがあります。
工 場 内 の 空 気 を 改 善 し 、
働 く 人 の 健 康 対 策 に 。
納入実績一覧
MISTOLL
ミ ス ト ー ル
静 電 式 オ イ ル ミ ス ト 除 去 装 置
M E M O
http://www.toyokucho.co.jp
ミネベアミツミ株式会社工場内浄化・排気用
株式会社ニコン排気用
THK株式会社工場内浄化・排気用
本田技研工業株式会社切削加工用
株式会社三和
株式会社ハーモニックプレシジョン
日鉄日新製鋼株式会社
株式会社山田製作所
黒田精工株式会社
株式会社不二越
大和製罐株式会社
クアーズテック株式会社
アイシン軽金属株式会社
日鉄ステンレス株式会社
日立化成株式会社
アルミダイキャスト加工用
工場内浄化・排気用
研磨機・圧延機用
工場内浄化・排気用
工場内浄化・排気用
工場内浄化・排気用
工場内浄化・排気用
切削加工・排気用
離型剤除去・排気用
研磨機・圧延機用
高い捕集率産業廃棄物の低減優れた高圧電源装置水溶性オイルミストにも対応メンテナンス時期の把握が容易低圧力損失省エネルギー
0.5μm の微粒子を 90％以上の高い捕集率で確保します。捕集率 99％の超高性能型も用意しています。
水溶性オイルミストでの使用も可能です。静電気式のため圧力損失は低く、高濃度ミストでも圧力損失が上昇しないので省エネルギー化が可能です。
入力電圧・負荷電流の変動があっても出力電圧は一定で、安定した捕集率を維持できます。
プレフィルター・集じんユニット・アフターフィルターは粒子捕集部全てに金属製の部品を採用しているので産業廃棄物の発生が制御されます。
電流・電圧計が付いているので、電流値・電圧値からメンテナンス・洗浄時期がわかります。
捕集メカニズム仕様
ミストを含んだ空気はあらかじめプレフィルターで粗塵およびスラッジが除去され、微細なミストは集じんユニットに送られます。ミスト粒子は電離部でプラスイオンを帯びた粒子となり、捕集極板部でマイナス極板に誘導・捕集されます。アフターフィルターは吸引されたミストの液滴の再飛散を防止し、空気の整流をおこないます。
ダストカウンター（計数法）によって上流・下流側各々のミストの粒径別に粒子数を計測して、相対捕集率を求めたものです。1 段処理式とはセルを 1 列並べた標準的な方式で、2 段処理式とはセルを 2 列直列に配置し、効率を高めた方式です。ワイヤーメッシュデミスター式はプレフィルターとワイヤーメッシュデミスターで捕集する方式です。性能は電気式に劣りますが簡便な方法で設置できます。
00.10.30.51.02.05.0
ミスト粒径（μm）
ワイヤーメッシュデミスター式
（風速：2.5m/sec測定器：ダストカウンター KC-01）
ミスト捕集率（％）
粗塵およびスラッジを除去ミスト液滴の再飛散防止と空気の整流
※イラストはイメージです
プレフィルター電離部捕集極板部アフターフィルター
捕集極板部でマイナス極板に付着・捕集ミスト粒子をプラスイオン化
※捕集極板部にはセーフティユニットを配置し、異常放電発生時は自動的に高電圧を遮断します。
優れた安全装置
異常放電検知機構・プレパージ機構が備えられており、安 全な運転が可能です。
ＳＭ－05ＡＳＭ－10ＡＳＭ－12ＡＳＭ－20ＡＳＭ－24Ａ
90％以上（パーティクルカウンター使用0.5μｍ粒子にて）
90％以上（パーティクルカウンター使用0.5μｍ粒子にて）
90％以上（パーティクルカウンター使用0.5μｍ粒子にて）
ＡＣ200/220Ｖ50/60Ｈｚ単相（400Ｖ級も製作可能）
処理風量㎥ /ｈ
形式 × 数量
形式 × 数量
ミスト捕集率
機内圧力損失
高圧電源電力
電源外形寸法
使用集塵ユニット
処理風量㎥ /ｈ
形式 × 数量
形式 × 数量
ミスト捕集率
機内圧力損失
高圧電源電力
電源外形寸法
使用集塵ユニット
処理風量㎥ /ｈ
形式 × 数量
形式 × 数量
ミスト捕集率
機内圧力損失
高圧電源電力
電源外形寸法
使用集塵ユニット
3 0 0 0
0 . 0 40 . 0 70 . 0 80 . 1 40 . 1 6
7 5 01 3 6 01 7 2 01 3 6 01 7 2 0
1 1 2 01 1 2 01 1 2 01 8 5 01 8 5 0
1 0 5 01 0 5 01 0 5 01 0 5 01 0 5 0
MM2-7.5×1MM2-7.5×2MA2-7.5×2MM2-7.5×4MA2-7.5×4
4 m A × 18 m A × 18 m A × 13 5 m A × 13 5 m A × 1
2 0 05 0 05 5 07 0 07 8 0
6 0 0 07 2 0 0
1 2 0 0 01 4 4 0 0
ＳＭ－30ＡＳＭ－36ＡＳＭ－40ＡＳＭ－45ＡＳＭ－54Ａ
ＡＣ200/220Ｖ50/60Ｈｚ単相（400Ｖ級も製作可能）
1 8 0 0 0
0 . 2 00 . 2 10 . 2 20 . 2 20 . 2 3
1 9 8 02 5 2 02 6 0 01 9 8 02 5 2 0
1 8 5 01 8 5 01 8 5 02 6 5 02 6 5 0
1 6 0 01 6 0 01 6 0 01 6 0 01 6 0 0
MM2-7.5×6MA2-7.5×6MM2-7.5×8MM2-7.5×9MA2-7.5×9
3 5 m A × 13 5 m A × 13 5 m A × 13 5 m A × 13 5 m A × 1
1 0 0 01 1 6 01 2 2 01 3 2 01 5 2 0
2 1 6 0 02 4 0 0 0
2 7 0 0 03 2 4 0 0
ＳＭ－60Ａ
0 . 2 4
2 6 0 0
2 6 5 0
1 6 0 0
MM2-7.5×12
3 5 m A × 1
1 6 0 0
3 6 0 0 0
ＳＭ－72ＡＳＭ－80ＡＳＭ－96ＡＳＭ－108ＡＳＭ－120Ａ
ＡＣ200/220Ｖ50/60Ｈｚ単相（400Ｖ級も製作可能）
4 3 2 0 0
0 . 3 00 . 5 00 . 5 50 . 4 50 . 6 0
3 3 2 02 6 0 03 3 2 05 0 4 04 1 2 0
2 6 5 03 3 5 03 3 5 02 6 5 03 3 5 0
1 6 0 01 6 0 01 6 0 01 6 0 01 6 0 0
MA2-7.5×12MM2-7.5×16MA2-7.5×16MA2-7.5×18MA2-7.5×20
3 5 m A × 13 5 m A × 23 5 m A × 23 5 m A × 23 5 m A × 2
1 8 7 02 0 6 02 3 9 02 8 9 02 8 3 0
4 8 0 0 05 7 6 0 0
6 4 8 0 07 2 0 0 0
ＳＭ－144Ａ
0 . 7 2
5 0 4 0
3 3 5 0
1 6 0 0
MA2-7.5×24
3 5 m A × 2
3 6 0 0
8 6 4 0 0
※ 送風機付、二段処理式はご希望により製作いたします。※ 送風機付の場合は使用温度を 40℃以下でご使用ください。
2段処理式（特殊機種）
1段処理式（標準機種）