1- 196
赤字部分が修正箇所
電気通信設備据付標準図集 平成 31 年 4 月版 正誤表 
赤文字部分が修正箇所 
ﾍﾟｰｼﾞ 誤 正 
      
       
２編 耐震施工に係る資料編 第３章 耐震施工計算例 第３節 機器の据付計算例 3-3-1 下固定機器の据付計算例 1.受変電設備 (3) アンカーボルトの引張力、せん断力の検討 
次に、アンカーボルト M16(金属系拡張アンカーボルト)に引張力とせん断
力を同時に受ける時に、アンカーボルトが耐えられる場合は以下の関係が成り立つ。    (RDb2/Pa)2＋(Q2/ qa)2＜1 
   (2,454/11,652)2＋(5,357/ 23,899)2＝0.09 ＜1 
上記によりアンカーボルト M16 の使用は問題ない。 
  2.発電機 (3) アンカーボルトの引張力、せん断力の検討 3) 箱抜きアンカーの検討 
組合せ応力による検定 (1,212/15,551)2＋(4,723/25,827)2＝0.04＜1 ・・・・O.K.   前後方向の下取付ボルトの引張力 RDb2 は下記となる。  
  3-3-5 情報表示設備の据付計算例 1．単柱設置例（「設計要領」通信編 第１０章 河川情報表示設備 より） (3) 柱の算定 2) 柱応力の算定 ④ 合成曲げモーメント(固定時曲げモーメントを合成する) 
直風    Ｍ11＝ ＭX1
2＋ＭX1’2 
＝  3.924  kNm＋ 118.84 kNm ＝ 122.76  kNm 
２編 耐震施工に係る資料編 第３章 耐震施工計算例 第３節 機器の据付計算例 3-3-1 下固定機器の据付計算例 1.受変電設備 (3) アンカーボルトの引張力、せん断力の検討 
次に、アンカーボルト M16(金属系拡張アンカーボルト)に引張力とせん断
力を同時に受ける時に、アンカーボルトが耐えられる場合は以下の関係が成り立つ。    (RDb2/Pa)2＋(Q2/ qa)2＜1 
   (2,454/11,652)2＋(5,357/ 23,899)2＝0.09 ＜1 ・・O.K 
上記によりアンカーボルト M16 の使用は問題ない。 
  2.発電機 (3) アンカーボルトの引張力、せん断力の検討 3) 箱抜きアンカーの検討 組合せ応力による検定 (1,126/15,551)2＋(4,273/25,827)2＝0.04＜1 ・・・・O.K.   前後方向のアンカーボルトの引張力 RDb2 は下記となる。    3-3-5 情報表示設備の据付計算例 1．単柱設置例（「設計要領」通信編 第１０章 河川情報表示設備 より） (3) 柱の算定 2) 柱応力の算定 ④ 合成曲げモーメント(固定時曲げモーメントを合成する) 
直風    Ｍ11＝ ＭX1＋ＭX1’ 
＝  3.924  kNm＋ 118.84 kNm ＝ 122.76  kNm 
2021/06 
          
                          
 (4) 柱脚部の算定 2) 中立軸の算定 
Ｘ3+3｛e0−(Ｄ0/2)｝Ｘ2−(6×ｎ0×a1/b)｛ｅ0+(Ｄ0/2)−d1｝(d−Ｘ)=0 Ｘ3+ 3｛367 −( 70 / 2)｝Ｘ2 − (6 × 15 × 30.54 / 70  ) 
×｛367+ (70 / 2 ) − 7.5} (62.5 −Ｘ)= 0 
Ｘ3+ 996 Ｘ2 − 39.266 × 394.5 × (62.5 −Ｘ)= 0 Ｘ3+ 996 Ｘ2 + 15490 Ｘ − 968145 = 0 
これを解いて 
中立軸     Ｘ= 24.2  cm 
 (5) 基礎の検討 3) 基礎底面における全作用力 
直風 Ｖ＝ Ｎ＋γc×Ｌ×Ｂ×Ｄ＋γ×Ｌ×Ｂ×Ｄ’  
＝ 33.405kN ＋ 24.5kN/m3 ＋ 2.1m × 2.8 m × 1 m 
＋ 17kN/m3  ＋ 2.1 m × 2.8m × 0 m 
＝ 177.465kN 
ＭX0＝ ＭX＋ＨX×Ｄ ＝ 122.76 kN/m3 ＋ 19.726 kN × 1 m 
＝ 142.486 kNm 
地震  V＝ Ｎ＋γc×Ｌ×Ｂ×Ｄ＋γ×Ｌ×Ｂ×Ｄ’  
＝ 33.405 kN ＋ 24.5 kN/m3 ＋ 2.1m × 2.8m × 1 m 
＋ 17   kN/m3 ＋ 2.1 m × 2.8m × 0 m 
＝ 177.465 kN 
'＝ ＭY＋ＨY×Ｄ ＝ 94.491 kN/m3 ＋ 16.705 kN × 1 m 
＝ 111.196kNm 
常時 Ｖ＝ Ｎ＋γc×Ｌ×Ｂ×Ｄ＋γ×Ｌ×Ｂ×Ｄ’ 
＝ 33.405 kN ＋ 24.5 kN/m3 ＋ 2.1m × 2.8m × 1 m 
＋ 17 kN/m3 ＋ 2.1 m × 2.8m  × 0 m 
＝ 177.465 kN 
'＝ ＭY1＋ＨY1×Ｄ ＝ 3.924  kN/m3 ＋ 0 kN × 1 m 
＝ 3.924 kNm 
 (4) 柱脚部の算定 2) 中立軸の算定 
Ｘ3+3｛e0−(Ｄ0/2)｝Ｘ2−(6×ｎ0×at/b)｛ｅ0+(Ｄ0/2)−d1｝(d−Ｘ)=0 Ｘ3+ 3｛367 −( 70 / 2)｝Ｘ2 − (6 × 15 × 22.89 / 70  ) 
×｛367+ (70 / 2 ) − 7.5} (62.5 −Ｘ)= 0 
Ｘ3+ 996 Ｘ2 − 39.266 × 394.5 × (62.5 −Ｘ)= 0 Ｘ3+ 996 Ｘ2 + 15490 Ｘ − 968145 = 0 
これを解いて 
中立軸     Ｘ= 21.6  cm 
 (5) 基礎の検討 3) 基礎底面における全作用力 
直風 Ｖ＝ Ｎ＋γc×Ｌ×Ｂ×Ｄ＋γ×Ｌ×Ｂ×Ｄ’  
＝ 33.405kN ＋ 24.5kN/m3 × 2.1m × 2.8 m × 1 m 
＋ 17kN/m3  × 2.1 m × 2.8m × 0 m 
＝ 177.465kN 
ＭX0＝ ＭX＋ＨX×Ｄ ＝ 122.76 kN/m3 ＋ 19.726 kN × 1 m 
＝ 142.486 kNm 
地震  V＝ Ｎ＋γc×Ｌ×Ｂ×Ｄ＋γ×Ｌ×Ｂ×Ｄ’  
＝ 33.405 kN ＋ 24.5 kN/m3 × 2.1m × 2.8m × 1 m 
＋ 17 kN/m3 × 2.1 m × 2.8m × 0 m 
＝ 177.465 kN 
'＝ ＭY＋ＨY×Ｄ ＝ 94.491 kN/m3 ＋ 16.705 kN × 1 m 
＝ 111.196kNm 
常時 Ｖ＝ Ｎ＋γc×Ｌ×Ｂ×Ｄ＋γ×Ｌ×Ｂ×Ｄ’ 
＝ 33.405 kN ＋ 24.5 kN/m3 × 2.1m × 2.8m × 1 m 
＋ 17 kN/m3 × 2.1 m × 2.8m  × 0 m 
＝ 177.465 kN 
'＝ ＭY1＋ＨY1×Ｄ ＝ 3.924  kN/m3 ＋ 0 kN × 1 m 
＝ 3.924 kNm 
            
2-199 
      
2-199 
      
2-201 
2-220 
        
3-3-6 CCTV カメラ支柱の据付計算例 1.CCTV カメラ支柱の据付計算例（機側装置 上部設置） (2) カメラ支柱 強度計算書 3) 強度計算 ③ 柱脚部の検討 (イ) アンカーボルトの検討 (a) アンカーボルトのせん断応力度 
せん断力  Ｑ＝ Ｈx ＝ 13561Ｎ 
せん断応力度 τ＝  Ｑ/(ａs×ｎb) ＝ 4.8Ｎ/mm2 
σt＝4.8Ｎ/mm2  ＜ fsb×1.5 ＝137Ｎ/mm2 ＯＫ 
(c) アンカーボルトの定着の検討 
必要埋込長 Ｌo1＝σｔ×φb/(6×σba×1.5) ＝526 mm 
Ｌo2＝20×φb ＝480 mm 
（H12 建設省告示第1456号 参照） 
Ｌo2 ＞ Ｌo1 より    必要埋込長 Ｌo＝ Ｌo1＝526 mm 
 (カ) リブプレートの検討 (c) フランジとリブプレート溶接の検討 有効断面積 Arfe＝Bre×2×0.7×s2＝ 1848 mm2 
  2.CCTV カメラ支柱の据付計算例（機側装置 下部設置） (2) カメラ支柱 強度計算書 3) 強度計算 ③ 柱脚部の検討 (イ) アンカーボルトの検討 (a) アンカーボルトのせん断応力度 
せん断力  Ｑ＝ Ｈy ＝ 11124Ｎ 
せん断応力度 τ＝  Ｑ/(ａs×ｎb) ＝ 3.9Ｎ/mm2 
σt＝3.9Ｎ/mm2  ＜ fsb×1.5 ＝137Ｎ/mm2 ＯＫ 
       
3-3-6 CCTV カメラ支柱の据付計算例 1.CCTV カメラ支柱の据付計算例（機側装置 上部設置） (2) カメラ支柱 強度計算書 3) 強度計算 ③ 柱脚部の検討 (イ) アンカーボルトの検討 (a) アンカーボルトのせん断応力度 
せん断力  Ｑ＝ Ｈx ＝ 13561Ｎ 
せん断応力度 τ＝  Ｑ/(ａs×ｎb) ＝ 4.8Ｎ/mm2 
τ＝4.8Ｎ/mm2  ＜ fsb×1.5 ＝137Ｎ/mm2 ＯＫ 
(c) アンカーボルトの定着の検討 
必要埋込長 Ｌo1＝σｔ×φb/(6×σba×1.5) ＝526 mm 
Ｌo2＝20×φb ＝480 mm 
（H12 建設省告示第1456号 参照） 
Ｌo2 ＜ Ｌo1 より    必要埋込長 Ｌo＝ Ｌo1＝526 mm 
 (カ) リブプレートの検討 (c) フランジとリブプレート溶接の検討 有効断面積 Arfe＝Bre×2×0.7×s2＝ 1596 mm2 
  2.CCTV カメラ支柱の据付計算例（機側装置 下部設置） (2) カメラ支柱 強度計算書 3) 強度計算 ③ 柱脚部の検討 (イ) アンカーボルトの検討 (a) アンカーボルトのせん断応力度 
せん断力  Ｑ＝ Ｈy ＝ 11124Ｎ 
せん断応力度 τ＝  Ｑ/(ａs×ｎb) ＝ 3.9Ｎ/mm2 
τ＝3.9Ｎ/mm2  ＜ fsb×1.5 ＝137Ｎ/mm2 ＯＫ 
       
2-244 
       
2-245 
2-245 
                     
３－３－７  CCTV 簡易カメラ支柱の据付計算例 (2) カメラ支柱 強度計算書 3) 強度計算 ③ 注脚部の検討 (ア) 中立部の算定 （鋼構造接合部設計指針 第７章 7.2 露出柱脚の設計 露出柱脚の設計例 1 (2) 降伏耐力の算定 参照） 
偏心量 ｅ＝ Ｍ/Ｎ＝ 4415 mm 
ヤング係数比 ｎ＝ 15 
中立軸の位置 Ｘｎ＝ 146 mm 
 (イ) アンカーボルトの検討 (a) アンカーボルトのせん断応力度 
せん断力  Ｑ＝ Ｈx ＝ 5787Ｎ 
せん断応力度 τ＝  Ｑ/(ａs×ｎb) ＝ 4.1Ｎ/mm2 
σt＝ 4.1Ｎ/mm2  ＜ fsb×1.5  ＝137Ｎ/mm2 ＯＫ 
 (c) アンカーボルトの定着の検討 
アンカーボルト許容引張力の算定 
引張側アンカーボルト 3 本当りの短期許容引張力 
                   
３－３－７  CCTV 簡易カメラ支柱の据付計算例 (2) カメラ支柱 強度計算書 3) 強度計算 ③ 注脚部の検討 (ア) 中立部の算定 （鋼構造接合部設計指針 第７章 7.2 露出柱脚の設計 露出柱脚の設計例 1 (2) 降伏耐力の算定 参照） 
偏心量 ｅ＝ Ｍ/Ｎ＝ 4415 mm 
ヤング係数比 ｎ＝ 15 
中立軸の位置 Ｘｎ＝ 126 mm 
 (イ) アンカーボルトの検討 (a) アンカーボルトのせん断応力度 
せん断力  Ｑ＝ Ｈx ＝ 5787Ｎ 
せん断応力度 τ＝  Ｑ/(ａs×ｎb) ＝ 4.1Ｎ/mm2 
τ＝ 4.1Ｎ/mm2  ＜ fsb×1.5  ＝137Ｎ/mm2 ＯＫ 
 (c) アンカーボルトの定着の検討 
アンカーボルト許容引張力の算定 
引張側アンカーボルト 2 本当りの短期許容引張力 
                   
2-277 
      
2-278 
              
2-279 
3-3-11 屋外自立架の据付計算例 1.屋外自立架（あと施工アンカー） (3) 基礎の検討 4) 接地圧の検討 
水平力の分担比 βH＝kHDf/(2kSB) ＝0.572×0.40/(2×0.122×1.00) 
＝0.864 
モーメントの分担比 βM＝ kH/kV･(Df/B)3＝ 0.572/0.405× 
(0.40/1.00)3 ＝0.090 
基礎底面に作用する水平力 HB＝ 1/(1＋βH)・H ＝ 0.536H 基礎底面に作用するモーメント MB＝ 1/(1＋βM)・M ＝ 0.917M 
基礎底面に作用する応力 
 全応力 基礎底面に作用する応力 
長期 地震時 風力時 長期 地震時 風力時 
鉛直力 13.99 14.34 13.64 13.99 13.99 14.34 13.64 13.99 
水平力 0 4.45 4.45 3.28 0 2.39 2.39 1.76 
ント 0 2.50 2.50 3.89 0 2.29 2.29 3.57 
  基礎底面に作用する水平荷重 H ≦ 基礎底面地盤のせん断力の制限値 Hd＝5.95kN 
短期（地震時）  2.39   ＜  5.95kN  ･････ OK 短期（風力時）  1.76   ＜  5.95kN  ･････ OK 
3-3-11 屋外自立架の据付計算例 1.屋外自立架（あと施工アンカー） (3) 基礎の検討 4) 接地圧の検討 
水平力の分担比 βH＝kHDf/(2kSB) ＝0.572×0.40/(2×0.122×1.00) 
＝0.938 
モーメントの分担比 βM＝ kH/kV･(Df/B)3＝ 0.572/0.405× 
(0.40/1.00)3 ＝0.090 
基礎底面に作用する水平力 HB＝ 1/(1＋βH)・H ＝0.516H 基礎底面に作用するモーメント MB＝ 1/(1＋βM)・M ＝ 0.917M 
基礎底面に作用する応力 
 全応力 基礎底面に作用する応力 
長期 地震時 風力時 長期 地震時 風力時 
鉛直力 13.99 14.34 13.64 13.99 13.99 14.34 13.64 13.99 
水平力 0 4.45 4.45 3.28 0 2.29 2.29 1.69 
ント 0 2.50 2.50 3.89 0 2.29 2.29 3.57 
  基礎底面に作用する水平荷重 H ≦ 基礎底面地盤のせん断力の制限値 Hd＝5.95kN 
短期（地震時）  2.29   ＜  5.95kN  ･････ OK 短期（風力時）  1.69   ＜  5.95kN  ･････ OK 