      北九州ＰＣＢ廃棄物処理施設の天井材一部落下について  ９月３０日午後１時３０分頃、当事業所（北九州市若松区響町１丁目６２－２４）において、電気系統の点検時に、二次洗浄室の天井材の一部が落下していることが発見されました。  なお、本事象による施設内部及び施設外部へのＰＣＢ漏洩はありません。  １．発生状況  ９月３０日（土）午後１時３０分頃、当事業所職員が二次洗浄室天井（石膏ボード＋ケイ酸カルシウム板）の一部約２０m2 が落下していることを発見しました。 落下による負傷者、プラント設備の損傷は認められませんでした。  ２．発生原因（推定） 現時点では、電気系統の点検時に、一時的に給気量が低下したことで、予想以上の負圧が発生したことなどが原因で、天井材の一部が破損したものと推定されます。  ３．応急対応  ( １) 二次洗浄室内での操業を停止しました。  ( ２) 二次洗浄室から外部への空気の流出がないことを確認しました。  ( ３) 他の箇所の天井状態を確認しました( 他の箇所では異常が認められなか       ったため操業を継続) 。  ４．今後の対応  ( １) 早急に落下箇所の補修を行い、二次洗浄室での操業が再開できるようにします。  ( ２) 発生の原因については引き続き調査を行い、今後の改善につなげます。 
平成１８年１０月３日 
日本環境安全事業株式会社 北九州事業所 
所長      千葉高生(TEL 093-752-1113) 
安全対策室長  青木栄治(TEL  同上   ) 
日本環境安全事業株式会社 （本社） 
 事業部長    岩田元一(TEL 03-5765-1907) 
 運転技術課長  齊藤 眞(TEL 03-5765-1950) 
報道機関配付資料 