可搬式低温容器（LGC）
LGC（Liquid Gas Cylinder）液化ガスとして小口配送することにより高圧シリンダーに比べ、省スペース、配送頻度の大幅な合理化が図れます。
特 長●内外槽にSUS材を用いた堅美な外観と高い信頼性●独自のLCCM弁（保圧調整弁、エコノマイザー弁を一体化）をN型に採用し、操作性を向上
大型可搬式容器
N型H型T型
PLC-NPLC-HPLC-T
内  容  積176ℓ
最 大 充 填 量
LO2169kg133㎥(1atm 35 ℃)̶
LN2119kg107㎥(1atm 35 ℃)̶
LAr202kg127㎥(1atm 35 ℃)̶
LCO2̶161kg
供給量（1atm 35 ℃）25㎥/Hr25㎥/Hr15kg/min
最 高 充 填 圧 力1.34MPa2.40MPa
保 圧 設 定 圧 力0.9MPa2.0MPa̶
エコノマイザー設定圧力0.9MPa2.1MPa̶
L C C M 弁○̶
内 槽 安 全 弁1.76MPa3.13MPa
断熱性能2.2kg/日以下(LO2換算、外気温20℃)
寸法（H×φ）約1,580mm×508mm
空重量約100kg約135kg