〈内倒し窓〉
・開閉機構から、取付けられない窓・内側に造作されている窓
〈回転窓〉〈内開き窓〉〈クーラー付〉〈換気扇付〉
・清掃時内倒し  される窓
・垂直壁面以外に  設置されている窓
〈上げ下げ窓〉〈天窓〉
インプラスは商品特性上、下図の窓には取付けられません。
※�必ず実測した寸法の最小値をＨＷ寸法としてください。発注寸法が開口最小寸法より大きい場合、取付け後に部材が波打つ恐れがあります。※�発注寸法が開口最小寸法より小さい場合、障子の掛かり不足による内窓脱落、気密性能の低下や、障子のガタツキなどが生じる恐れがあります。※開口寸法は正確に測定し、寸法差がある場合は、有償品の平板等を使い、開口を修正します。また、隙間等気になる場合は、有償品の充てん材をご使用ください。注意��寸法測定にあたっては、スライドスケール等を使用して正確に測定してください。※寸法差が許容範囲内であり、かつ障子の建付調整を行った状態であっても、窓枠のねじれ等により隙間やガタツキが生じる恐れがあります。隙間やガタツキが気になる場合は、有償品の平板等を使い、開口を修正してください。※�開口に寸法差がある場合、障子の建て付け調整後の召合框が内外で横にずれる可能性があります。性能確保のため、召合框のずれが左右に3mm以内であることを確認してください。ずれが気になる場合は、平板等を使い開口を修正してください。※コーナー方立使用時の採寸方法につきましては、P.88をご参照ください。※�化粧額縁取付時のインプラス本体の発注寸法は3方額縁使用時：H-1㎜、W-2㎜4方額縁使用時：H-2㎜、W-2㎜となります。
※窓枠にカーテン等が付いている状態でインプラスを取付けすると、サッシとカーテンの間隔は少なくなります。結露がカーテンに付着しやすくなる場合があります。※垂直壁面の開口部以外には取付けできません。（例：天窓）
※窓枠正面にカーテンレールBOX等がある場合はふかし枠を取付けできません。
①H1、2、3の3ヶ所を実測し、その最小値を発注H寸法とします。②W1、2、3の3ヶ所を実測し、その最小値を発注W寸法とします。③�H1〜H3、W1〜W3、L1〜L2の寸法差が3mm以内であることを確認してください。④開口の各辺のそれぞれのたわみが±1.5mm以内であることを確認してください。⑤�引違い窓でＨ1〜H3寸法差または開口の上辺のたわみが許容を超える場合は、アジャスト上枠のご使用をおすすめします。�
アジャスト上枠を使用する場合は、開口上端UWも実測してください。�H1〜H3の寸法差9.5mm以内、開口の上辺のたわみ±8mm以内であることを確認してください。
発注上のご注意
引違い窓にアジャスト上枠を使用する場合、発注寸法は以下のようになります。・ 枠の発注寸法 H = ＂Ｈ1〜H3の最小値＂ −12mm、 障子の発注寸法 H = ＂Ｈ1〜H3の最小値＂ −10mm・ 発注寸法 W = 枠・障子ともに ＂W1〜W3の最小値＂
・ 発注寸法 UW = 開口上端実測値
※�調整機能を備えているアジャスト上枠は、脱落防止のため障子の出来寸法Hを通常より2mm大きく製作しています。�
障子のみを発注する場合は、枠の発注寸法Hよりも2mm大きい障子の発注寸法Hとしてください。
発注H寸法は、実測したH1、2、3の寸法の最小値としてください。引違い窓やFIX窓は、発注H寸法が小さい場合、障子の掛かりが不足して障子が脱落する恐れがあります。
取付けできない窓
開口寸法の実測について
H1H2L1
上±1.5mm
下±1.5mm
縦±1.5mm
縦±1.5mm
・引違い窓・開き窓  テラスドア・FIX・引違い窓  （アジャスト上枠付）
・引違い窓・開き窓  テラスドア・FIX・引違い窓  （アジャスト上枠付）
下±1.5mm
縦±1.5mm
縦±1.5mm
商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。 掲載価格には、消費税、取付費、運賃等は含まれておりません。 
ラインアップ
インプラスfor Renovation
インプラス浴室仕様
現場調査マニュアル
窓種 有償品
有効寸法有効寸法が不足する場合注意点
引違い窓７０㎜
｢ふかし枠｣をご使用ください。  ふかし枠 ２０： ５０㎜≦有効寸法≦６９㎜ふかし枠 40： 30㎜≦有効寸法≦49㎜ ふかし枠 ５０： ２０㎜≦有効寸法≦2９㎜ ふかし枠 ７０：   ０㎜≦有効寸法≦１９㎜
外窓のクレセントが内窓に当らないように取付けてください。ふかし枠40、50、70の場合は窓枠見込寸法が40㎜以上必要です。【クレセントが内窓に当る場合の対応】・  外窓とインプラスのクレセント位置をずらす。・  ふかし枠により外窓との間隔を広げる。・ 外窓が当社製品の時は外窓クレセントをハンドルが小さい物に替える。
（アジャスト上枠付）７5㎜部屋内側に造作材と取付けてください。
【アジャスト上枠をご使用頂く場合の対応】・  対応できない有償品がございますので、有償品取付可否表を参照くだ
開き窓５５㎜｢ふかし枠｣をご使用ください。 ふかし枠 ２０： ３５㎜≦有効寸法≦５４㎜ふかし枠 40： 20㎜≦有効寸法≦34㎜ふかし枠 ５０：   ５㎜≦有効寸法≦19㎜ふかし枠 ７０：   ０㎜≦有効寸法≦４㎜
ふかし枠40、50、70の場合は窓枠見込寸法が40㎜以上必要です。外窓のハンドル、ドアクローザーが内窓に当らないように取付けてくだ さい。有効寸法はハンドル、ドアクローザーの出幅部からの寸法になります。
（外窓のハンドル操作に２５㎜程度の空間が必要です。）
テラスドア５５㎜
ＦＩＸ窓５５㎜
｢ふかし枠｣をご使用ください。 ふかし枠 ２０： ３５㎜≦有効寸法≦５４㎜ふかし枠 40： 15㎜≦有効寸法≦34㎜ふかし枠 ５０：   ５㎜≦有効寸法≦1４㎜ふかし枠 ７０：   ０㎜≦有効寸法≦４㎜
コーナー方立110㎜部屋内側に造作材を取付けてください。
コーナー方立には、ふかし枠は使用できません。コーナー方立の見込寸法は72㎜ですが、有効寸法110㎜は取付スペース（38㎜）を考慮した寸法となります。
窓枠の見込寸法について
※�ふかし枠施工時は上記の状態でないと内窓脱落の可能性があるため、ふかし枠下部補強部材（有償品）を別途�
手配するなど補強を行ってください。詳細はP.104〜106のふかし枠採用上のご注意を参照ください。
※�ふかし枠を取付けない場合でも、木額縁の見付け寸法は20mm以上必要です。�
枠取付ねじの先端が飛び出す恐れがあります。
※�ふかし枠取付け面に段差がある場合は、段差スペーサーなどをご使用ください。※�本製品のおよその最大重量は、右記の通りです。引違い窓 窓タイプ：129㎏、テラスタイプ：224㎏、�
開き窓：17㎏、テラスドア：36㎏、FIX窓：76㎏
窓枠見込寸法
既存サッシの室内側に一番出ている部分（※）からの窓枠寸法
※�クレセント回転軌跡も�
ご確認ください。
・有効寸法の確認・窓枠の状態
外サッシ下枠
①20mm以上
④ 木額縁のふかし枠取付け面に段
差がある場合は、有償品の段差スペーサーや平板などを使い段差をなくしてからふかし枠を取付けてください
②傷みがない※ 木額縁にネジが効くこと
③ グラツキ 
採寸時のご注意
：クレセント
②外障子－内障子－内障子
③内障子－内障子－外障子
①外障子－内障子－外障子
※中央部の障子のみを単独で動かす事はできません。中央部の障子を単独で開閉したい場合は、②・③または引違い窓2枚建とFIX窓などとの連窓でご検討ください。
：障子ストッパー
Ｗ１Ｗ2Ｗ3
・4枚建（障子W指定）
引違い窓３枚建、4枚建（障子W指定）を発注される際には、Ｗ方向の｢Ｗ｣｢Ｗ１｣｢Ｗ２｣｢W3｣を実測し指定してください。
引違い窓３枚建、4枚建（障子W指定）発注時の寸法指定について
：クレセント
②外障子－内障子－内障子
③内障子－内障子－外障子
①外障子－内障子－外障子※中央部の障子のみを単独で動かす事はできません。中央部の障子を単独で開閉したい場合は、②・③または引違い窓2枚建とFIX窓などとの連窓でご検討ください。
：障子ストッパー
Ｗ１Ｗ2Ｗ3
※ 変則2枚建におけるW1の寸法も同様に
指定してください。
ラインアップ
インプラスfor Renovation
インプラス浴室仕様
現場調査マニュアル
引違い窓のクレセントなし仕様ではインプラスの基本性能（断熱、気密等）が満足できないため、その内容を了解していただいた上での特注仕様となります。開き窓・テラスドアのハンドルなし仕様につきましては、窓を閉じた状態で固定できないことから製作できません。
クレセントなし・ハンドルなしの仕様について
・�内窓を取付けると、納まりによっては外窓の障子脱着ができなくなる場合があります。・�浴室出窓には、テーブル板の割れ等による漏水の恐れがあるため、取付けできません。・�以下①②が確認できない場合、取付けができない場合があります。①�タイル納まりの場合、モルタルが十分に充てんされていること、モルタルが薄い場合でも、下地に木があること。②�ユニットバス納まりの場合、額縁下に内窓荷重を支えられる窓台があること。
引違い窓 浴室仕様について
・�スラット、フレーム部、操作框（外面）、アタッチ部はアルミ（インプラスのフレームは樹脂）となります。・�スラット、フレーム部、操作框、アタッチ部はホワイトとなります。
ブラインドイン複層ガラスの仕様について
・�ガラスについての注意事項などは「複層ガラスシリーズ」カタログを参照ください。
複層ガラス全般について
（ハンドル位置指定時）
※�条件①②を両方満た
す必要があります。
開口寸法H（mm）H≦12001200＜H≦14001400＜H
条件①H／4≦P≦3H／4
200≦P≦Hｰ200200≦P≦1000Hｰ1200≦P≦1000
200200
外窓とインプラスのハンドル位置を合わせたいときは、外窓のP寸法を正確に測定してください。
開き窓ハンドル位置の指定について
開口寸法H（mm）P寸法（mm）
（ハンドル位置指定時）
360≦H≦519130≦P≦Hー130
520≦HH／4≦P≦3H／4
P：窓枠上面よりクレセント中心までの寸法F：窓枠上面より中桟上面までの寸法
※�中桟（F）を指定の場合には、クレセント位置（P）は�〔SG〕P＝F−102.5、〔PG〕P＝F−110となります。
※引手位置とクレセント位置（P）の関係
・�窓タイプ（PGのみ）�
引手位置とクレセント位置（P）は同寸法です。
・�テラスタイプ�
引手位置はクレセント位置（P）より20mm下向です。
外窓とインプラスのクレセント、中桟位置を合わせたいときは、外窓のP・F寸法を正確に測定してください。
引違い窓クレセント位置・中桟位置の指定について
P･F寸法範囲
開口寸法H（mm）P・F寸法（mm）の条件
（クレセント位置指定）
258≦H≦33191.5≦P≦146
332≦H≦480120≦P≦220
481≦H≦1400H／4≦P≦3H／4かつHーP≦800
1401≦HH／4≦P≦3H／4かつHーP≦1644
引違い窓（中桟位置指定） 〔SG〕�H／4＋102.5≦F≦3H／4＋102.5かつHーF≦1541.5
〔PG〕�H／4＋110≦F≦3H／4＋110かつHーF≦1534
（中桟・クレセント別指定）1401≦H
〔SG〕��F＞Pの場合F≧P＋102.5�
F＜Pの場合P≧F＋69、284≦HーF≦1984
〔PG〕��F＞Pの場合F≧P＋110�
F＜Pの場合P≧F＋61.5、284≦HーF≦1984
P･F寸法範囲 アジャスト上枠ご使用時
枠H（開口寸法H（mm）−12）P・F寸法（mm）の条件
（クレセント位置指定）
258≦H≦32991.5≦P≦146
330≦H≦478120≦P≦220
479≦H≦1398�（H+2）／4≦P≦3（H+2）／4かつHーP≦798
1399≦H（H+2）／4≦P≦3（H+2）／4かつHーP≦1642
引違い窓（中桟位置指定） 〔SG〕�（H+2）／4＋102.5≦F≦3（H+2）／4＋102.5かつHーF≦1539.5
〔PG〕�（H+2）／4＋110≦F≦3（H+2）／4＋110かつHーF≦1532
（中桟・クレセント別指定）1399≦H
〔SG〕��F＞Pの場合F≧P＋102.5�
F＜Pの場合P≧F＋69、282≦HーF≦1982
〔PG〕��F＞Pの場合F≧P＋110�
F＜Pの場合P≧F＋61.5、282≦HーF≦1982
発注上のご注意
商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。 掲載価格には、消費税、取付費、運賃等は含まれておりません。 
ラインアップ
インプラスfor Renovation
インプラス浴室仕様
現場調査マニュアル
外窓の開閉操作に支障をきたさない位置に取付けてください。また、外窓と重ならない位置に取付けてください。「インプラス」と外部サッシの
間や室内の過剰な温度上昇により、枠や障子が変形、変色することがあります。
インプラスの取付け位置について
和室の鴨居・敷居に取付けする場合、溝が付いているところは埋木したうえで取付けしてください。そのまま付けますと、枠が歪んだり、波打ちしたりします。また、枠取付けねじの位置が、埋木部と重なる場合は、有償品の真壁取付用ねじをご使用ください。
和室にインプラスを取付けする場合について
ガラスについての注意事項などは「複層ガラスシリーズ」カタログを参照ください。
複層ガラス全般について
施工上のご注意
内障子の掛かり4mm以上
44.5mm以下
外障子の掛かり4mm以上
内障子の掛かり4mm以上
44.5mm以下
外障子の掛かり4mm以上
内障子の掛かり11mm以上
外障子の掛かり11mm以上
・引違い窓（アジャスト上枠付）
施工後に障子の掛かりが確保されていることを必ずご確認ください。障子が脱落する恐れがあります。
※障子の掛かり寸法が確保されていない場合は、戸車調整や有償品の平板などを使い、開口を修正して必ず掛かりを確保してください。
引違い窓・FIX窓 枠と障子の掛かりについて
ラインアップ
インプラスfor Renovation
インプラス浴室仕様
現場調査マニュアル