現地にてロー付してください。
Ｌ形パイプ断熱材
(φ38.1)
(φ38.1)
(φ38.1)
(φ38.1)
72732871
(φ25.4)
(φ22.2)
(φ22.2)
(φ22.2)
(φ22.2)
(φ22.2)
148518
(φ22.2)
(φ38.1)
(φ22.2)
T22H1002-04図 面 番 号
東芝ﾏﾙﾁｼｽﾃﾑｴｱｺﾝ用別売部品
室外ﾕﾆｯﾄ連結用分岐管名
T22H1002-05
RBM-BT24
注）1.（外径）表示は表示位置の径を示し、それ以外は接続される配管の径を示します。2.接続方法  ・室外機に接続する配管径に合わせて、ソケット（○番）を選定してください。  ・パイプ切断後は必ずバリ取りを行い、端面を仕上げてください。    配管にツブレ、変形等が生じた場合は、拡管器で整形して配管挿入性を改善してください。  ・分岐管、挿入するソケットの内部にゴミ、異物、水分等がない事を確認してください。
・冷媒配管のロー付け時に、配管内部の酸化を防ぐため、必ず窒素を通して 作業してください。窒素を通さないと酸化スケールによる冷凍サイクルの つまりが発生し、作動不良の原因になります。・冷媒配管はきれいな新品の配管を使用し、水分、ゴミを混入させないよう 施行してください。