TW 26 BC / TW 26 BCB
TW·TTW
絶縁電圧600V定格適合電線Ф0.3～1.0mm (AWG28～18)0.08～1.25mm2 (AWG28～16)※ フェルール使用時は0.5mm2 
(AWG20)までとなります。定格通電電流10Aインパルス耐電圧6000V難燃グレードUL94V-0価格（税抜き）3,990円（30P入）
絶縁電圧600V定格適合電線Ф0.5～1.6mm(AWG22～14)0.3～2mm2(AWG22～14)※ フェルール使用時は1.25mm2 
(AWG16)までとなります。定格通電電流20Aインパルス耐電圧6000V難燃グレードUL94V-0価格（税抜き）5,010円（30P入）
外 観 図（ 単 位 : m m ）
外 観 図（ 単 位 : m m ）
TW 16 BC / TW 16 BCB
標準在庫製品
標準在庫製品
ULEN/IEC絶縁電圧600V600V定格適合電線（AWG）単線より線単線より線
28～1828～16［28～20］28～1828～16［28～20］定格通電電流7A16A［9A］10A16A［8A］
※フェルール使用時は［］内の値となります。
■海外規格適合定格
ULEN/IEC絶縁電圧600V600V定格適合電線（AWG）単線より線単線より線
22～1422～14［22～16］22～1422～14［22～16］定格通電電流22A［16A］22A［16A］
※フェルール使用時は［］内の値となります。
■海外規格適合定格
7.525.3
6 3.53.53.5 6
4 66 4
25.37.5
■組立後の寸法 （ストッパーにTWE1使用時）・ユニットの長さ A＝ ユニットの幅（3.5mm）×極数（P） ＋エンドプレートABの厚さ（7.0mm） （エンドプレートA：3.5mm、エンドプレートB：3.5mm）・レールの長さ B＝ A＋ストッパー幅（6mm）×2＋30mm （TXDA2使用時、15mmの倍数になるように切断してください。）・取付ピッチ C＝B−15mm
※最大連極数は20Pまでにしてください。※適合アクセサリの詳細は、142ページをご参照ください。
■組立後の寸法 （ストッパーにTWE1使用時）・ユニットの長さ A＝ ユニットの幅（4.6mm）×極数（P） ＋エンドプレートABの厚さ（8.0mm） （エンドプレートA：4.0mm、エンドプレートB：4.0mm）・レールの長さ B＝ A＋ストッパー幅（6mm）×2＋30mm （TXDA2使用時、15mmの倍数になるように切断してください。）・取付ピッチ C＝B−15mm
※最大連極数は20Pまでにしてください。※適合アクセサリの詳細は、142ページをご参照ください。
 TW16BC：本体色茶色 TW16BCB：本体色青色
 TW26BC：本体色茶色 TW26BCB：本体色青色
■ストリップサイズ（mm）
■ストリップサイズ（mm）
10A2 対 2結  線
IEC35mm
20A2 対 2結  線
IEC35mm
プッシュイン
プッシュイン
プッシュイン端子台ねじ端子台レール式ねじ端子台組式特殊用途端子台操作用・動力用押ボタン開閉器ホイスト用押ボタン開閉器小型ペンダントスイッチインターフェース端子台端子台アクセサリニッスイ液面リレー