https://chiyoda-kogyokk.jp/ 〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号
千代田工業 株式会社TEL 06-6358-3541FAX 06-6358-3367
長方形ボックス
設置イメージ
安心・安全な水を供給するために！
・台風や大雨等の浸水被害時には、空気弁から水道管へ雨水等、汚水が流入する恐れがあります。
空気弁の機能は、水道管内のエアーを必要に応じ、吸排気を行いますが、埋設設置されている空気弁の場合、道路が冠水する程の大雨等の影響により、空気弁が水没することが想定されます。水没している状態の空気弁から管内へ雨水等が流入（空気弁の吸気作動）する恐れがあります。
このような可能性のある箇所に設置されている空気弁に当社汚水流入防止ユニットを設けることにより管内へ雨水等の流入を防ぐことを目的として開発したものです。
双口空気弁、玉押器対応型急速空気弁（メーカー問わず）に取付可能です。
通常の埋設ボックスで設置
水没状態を作出中
水没状態で負圧を作出し、水の吸込みがないかチェック！
約 -0.04MPa
ｹﾞｰｼﾞｽﾞｰﾑｱｯﾌﾟ約 －0.04MPa
シンプルな上下動で汚水等の侵入をストップ！
・球＝ステンレス球・テンレス球は、空気弁の
「フロート弁体」と同様、水がある時、浮上します。
埋設ボックス水没画像
ステンレス球
汚水流入防止ユニット
浅層埋設対応(H=262)!
栓部は従来型のストップ弁方式で維持管理上安心！
空気弁部は信頼度の高い従来のボール弁を採用！
空気弁部と消火栓部が一体構造で強靭！
・NSソフトシール仕切弁、NS異形管に簡単着脱！・強靭な止水能力で管路水圧試験として使用可能！・シンプル構造で強靭！・管末の泥吐きにも御使用いただいています。・管末からの給水の取出しもOK！
・管末のNS形ソフトシール仕切弁受口を「NS受口カバー」を設置し、同NS受口カバーから給水する施工写真です。
https://chiyoda-kogyokk.jp/ 
WMC型 空気弁付地下式消火栓 Φ75、Φ100
（汚水流入防止ユニット付）
外径寸法および主要部材（