362쪽. ↑ 김경호 2010, 491 - 492쪽. ↑ 김경호 2010, 493쪽. ↑ 가 나 노재식, 한웅규, 정용욱 2016, 367쪽. ↑ 노재식, 한웅규, 정용욱 2016, 372쪽. ↑ 노재식, 한웅규, 정용욱 2016, 372 - 373쪽. 참고문헌 [ 편집 ] 김경호 ( 2010 ). 《 수리학 》 1판.. ISBN 978 - 89 - 6421 - 019 - 2. 노재식, 한웅규, 정용욱 ( 2016 ). 《 토목기사 대비 상하수도공학 》. 한솔아카데미. ISBN 979 - 11 - 5656 - 234 - 4. CS1 관리 - 여러 이름 ( 링크 ) 전거 통제 LCCN : sh85109065 GND : 4047843 - 9 BNF : cb11948685g ( 데이터 ) NDL : 00569125 원본 주소 " " 분류 : 펌프상하수도 공학네덜란드어계 외래어수리공학고대의 발명품숨은 분류 : 문화어 표기를 포함한 문서출처가 필요한 글 / 2012년 5월출처가 필요한 모든 글문단에 출처가 필요한 글CS1 관리 - 여러 이름LCCN 식별자를 포함한 위키백과 문서GND 식별자를 포함
##하는 방법은, 펌프 회전수를 줄이는 것, 펌프 설치 위치를 낮게 하는 것, 관 직경을 크게 하는 것, 손실 수두를 감소시키는 것이 있다. [ 5 ] 펌프의 수격작용 방지책 [ 편집 ] 펌프를 급정지하거나 급가동할 경우, 급격한 유속 변화에 따른 급격한 압력 변화로 인해 수격작용이 일어나 관로가 파손될 수 있다. 수격 작용을 방지하기 위한 방법은 크게 두 가지로 나눈다. 첫번째는 압력 급강하에 따른 부압 방지책이고, 두번째는 압력 급상승에 의한 고압 방지책이다. 부압 방지책은 토출측 관로 측에 fly wheel, 조압 수조 ( surge tank ), 공기 밸브 ( air valve ) 및 공기실 ( air chamber ) 를 설치하는 것이 있다. 고압 방지책은 토출측 관로에 역지 밸브 ( check valve ), 안전 밸브 ( safety valve ) 를 설치하는 것이 있다. [ 6 ] 공용에 분류가 있습니다. 펌프 각주 [ 편집 ] ↑ 노재식, 한웅규, 정용욱 2016, 362쪽. ↑ 김경호 2010, 491 - 492쪽. ↑ 김경호 2010, 493쪽. ↑ 가 나 노재
##가를 나타내며 kgf / cm2 라는 단위로 표시한다. 수주메타 ( mAq, mmAq, mH2O, mmH2O ) [ 편집 ] 물의 밀도가 4oC에서 1g ( 1g / ) 인 것을 이용하여 표시한 압력이다. 예를 들면 대기압 ( 1. 033kgf ) 은 10. 33mAq에 상응한다. 수은주메타 ( mHg, mmHg ) [ 편집 ] 수은의 밀도가 약 13. 55g / 임을 이용한 압력의 단위이다. 수은의 물에 대한 비중은 13. 55이므로 10. 33mAq는 0. 76mHg가 된다. 절대압 ( abs. ) 과 게이지압 ( G ) [ 편집 ] 절대압은 진공을 기준으로 측정한 것으로, 게이지압은 대기압을 기준으로 측정한 것이다. 일반적으로 압력계에 표시되는 압력은 게이지압으로 이 값에 대기압을 감하면 절대압을 얻을 수 있다. 절대압 = 대기압게이지압 대기압에서 공기를 모두 제거하면, 압력이 더이상 저하되지 않는 절대 진공 상태가 되는데, 이 때의 절대압은0mAqabs 또는 0mHgabs로 표시되며 대기압을 기준으로 - 0. 76mHgG로 표시된
, 수력 펌프, 피스톤 펌프와 같은 펌프의 여러 종류를 설명하고 서술하였다. 목차 1 펌프의 원리 1. 1 대기의 압력 1. 2 압력의 단위 1. 2. 1 수주메타 ( mAq, mmAq, mH2O, mmH2O ) 1. 2. 2 수은주메타 ( mHg, mmHg ) 1. 2. 3 절대압 ( abs. ) 과 게이지압 ( G ) 1. 3 펌프의 원리 2 펌프의 분류 2. 1 회전식 펌프 2. 1. 1 원심펌프 2. 1. 2 프로펠러 펌프 ( propeller pump ) 2. 1. 3 기어펌프 2. 2 용적형 펌프 3 베르누이 방정식에서의 펌프 적용 4 펌프의 효율 5 축동력 6 비회전도 7 펌프의 공동현상 방지책 8 펌프의 수격작용 방지책 9 각주 10 참고문헌 펌프의 원리 [ 편집 ] 이 문단의 내용은 출처가 분명하지 않습니다. 지금 바로 이 문단을 편집하여, 참고하신 문헌이나 신뢰할 수 있는 출처를 각주 등으로 표기해 주세요. 검증되지 않은 내용은 삭제될 수도 있습니다. 내용에 대한 의견이 있으시다면 토론 문서에서 나누어 주세요. ( 2012년 5월 31일에 문단의 출처가 요청되었습
##지만, 출구측의 압력변동에 영향을 받기 쉽다. 원심펌프와 프로펠러펌프, 점성펌프, 회전식 용적 펌프 등으로 나뉜다. 원심펌프 [ 편집 ] 원심펌프 ( centrifugal pump ) 는 가공용 물질을 압상하는데 가장 많이 쓰이는 펌프이다. 원심펌프는 다수의 깃 ( blade, vane ) 이 달린 회전차 ( impeller ) 가 밀폐된 케이싱 ( casing ) 내에서 회전함으로써 발생하는 원심력을 이용하는 펌프이다. [ 1 ] 유체는 회전차의 중심에서 유입되어 반지름방향으로 흐르는 사이에 압력 및 속도에너지를 얻고, 이 가운데 과잉의 속도에너지는 안내깃 ( guide vane, diffuser vane ) 을 지나 와류실 ( volute casing ) 을 통과하는 사이에 압력에너지로 변한다. 원심펌프는 회전차의 바깥둘레에 안내깃이 없는 것을 벌류트펌프 ( volute pump ), 안내깃이 달린 것을 터빈펌프 ( turbine pump ) 라고 한다. 전자는 일반적으로 양정이 낮은 곳에 쓰이며, 후자는 높은 곳에 사용된다. 프로펠러 펌프 ( propeller pump ) [ 편집 ] 날개바퀴의 회전에 의해 축
따라 흡입할 수 있는 높이는 다르다. 따라서 펌프는 일반적으로 지상에 설치하게 되며, 불가피하게 상단에 설치할 경우에도 최대한 낮게 위치하도록 설계한다. 펌프의 분류 [ 편집 ] 이 문단의 내용은 출처가 분명하지 않습니다. 지금 바로 이 문단을 편집하여, 참고하신 문헌이나 신뢰할 수 있는 출처를 각주 등으로 표기해 주세요. 검증되지 않은 내용은 삭제될 수도 있습니다. 내용에 대한 의견이 있으시다면 토론 문서에서 나누어 주세요. ( 2012년 5월 31일에 문단의 출처가 요청되었습니다. ) 펌프는 크게 회전식 ( 예 : 원심펌프, centrifugal pump ) 과 용적형 ( 왕복펌프, reciprocating pump ) 펌프로 구분할 수 있다. 회전식 펌프 [ 편집 ] 펌프 안의 회전날개나 프로펠러를 회전시켜 발생하는 원심력이나 추진력을 이용, 액체를 토출하는 펌프. 회전날개차의 원심력에 의해 액체가 밀려나면서 생긴 부압으로 액을 흡입한다. 연속적으로 액체를 흡입하여 밀어올리는 것이 가능하고 대량이송이 가능하지만, 출구측의 압력변동에 영향을 받기 쉽다. 원심펌프와 프로펠러펌프, 점성펌프,
펌프 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 펌프 위키백과, 우리 모두의 백과사전. 둘러보기로 가기 검색하러 가기 다른 뜻에 대해서는 펌프 ( 동음이의 ) 문서를 참조하십시오. 미국 조지아 주의 옛날 피처 ( pitcher ) 펌프. ( 1924년 경 ) 펌프 ( pump, 문화어 : 뽐프 ) 는 액체나 슬러리 ( 진흙 · 시멘트 따위에 물을 섞어 만든 현탄액 ) 를 이동하는 데에 쓰이는 장치이다. 펌프는 낮은 압력에서 더 높은 압력으로 액체를 움직이며 에너지를 시스템에 추가함으로써 압력의 차이를 나타낸다. ( 수력 시스템 ) 가스 펌프는 팬과 송풍기로 구성된 장치가 있는 HVAC와 같은 매우 낮은 압력의 기기를 제외하고는 보통 압축기라고 불린다. 펌프는 기계적인 힘으로 물질을 밀어내거나, 물리적인 끌어올림을 통해 압축의 힘을 사용한다. 최초의 펌프 종류는 기원전 7세기, 아시리아 왕 시절에 수력 시스템을 위해 센나케립이 처음 사용했던 아르키메데스 나사였다. 나중에 아르키메데스가 기원전 3세기에 더 자세하게 서술하였다. 기원후 13세기에 알자자리가 왕복 펌프, 수력 펌프, 피스톤 펌프와 같은 펌프의 여러 종류를 설명하고 서술하였다. 목차 1 펌프의 원리 1.
1000 102 Q H { displaystyle P = { frac { 1000 } { 102 } } Q { frac { H } { eta } } } 단위는 킬로와트 ( kW ) 이다. 비회전도 [ 편집 ] 비회전도 ( 비속도, 비교 회전도, Ns ) 란 임펠러가 1분당 1m3의 유량을 1m만큼 끌어올리는 데 필요한 회전수를 말한다. Ns가 작으면 유량이 작은 고양정의 대형펌프이고, Ns가 크면 유량이 큰 저양정의 소형펌프이다. 소형 펌프일수록 펌프의 값이 저렴해진다. [ 4 ] N s = N x Q 1 2 H 3 4 { displaystyle N - { s } = N times { frac { Q ^ { frac { 1 } { 2 } } } { H ^ { frac { 3 } { 4 } } } } } N : 펌프의 회전수 ( rpm ) Q : 펌프 양수량 ( m3 / min ) H : 전양정 ( m ) 펌프의 공동현상 방지책 [ 편집 ] 펌프의 임펠러에서 공동현상을 방지하기 위해서 사용하는 방법은, 펌프 회전수를 줄이는 것, 펌프 설치 위치를 낮게 하는 것, 관 직경을 크게 하는
펌프 동력 PP는 다음과 같다. [ 2 ] P P = Q E P { displaystyle P - { P } = gamma QE - { P } } 펌프의 효율 [ 편집 ] 펌프의 효율 다음과 같이 정의한다. P P a c t { displaystyle P - { P - { act } } } 는 실제 펌프에 필요한 동력이다. [ 3 ] P = P P P P a c t { displaystyle eta - { P } = { frac { P - { P } } { P - { P - { act } } } } } 축동력 [ 편집 ] 펌프의 축동력 P은 다음 식으로 구할 수 있다. Q를 양수량 ( m3 / s ), H를 전양정 ( m ) ( 전양정은 실양정과 손실 수두의 합이다. H = ha hL ), 펌프의 효율이라 할 때, [ 4 ] P = 1000 75 Q H { displaystyle P = { frac { 1000 } { 75 } } Q { frac { H } { eta } } } 단위는 마력 ( HP ) 이다. P = 1000 102 Q H { displaystyle P = { frac { 1000 } { 102 } } Q { frac
높은 곳에 사용된다. 프로펠러 펌프 ( propeller pump ) [ 편집 ] 날개바퀴의 회전에 의해 축방향으로 유체를 보내는 펌프. 축, 날개, 안내날개, 동체 및 베어링으로 구성되어 있으며타 펌프에 비해 작은 용적으로 동일한 수량을 양수할 수 있다. 유체의 흐름방향에 따라 축류펌프 ( axial flow pump ) 와 사류펌프 ( mixed flow pump ) 로 나뉜다. 기어펌프 [ 편집 ] 회전 / ( 로터리 ) 펌프의 일종이다. 같은 모양의 2개의 기어의 맞물림에 의해 액체를 이송하며경량이고 구조가 간단하다. 역류하지 않도록 되어 있기 때문에 밸브가 필요없다. 용적형 펌프 [ 편집 ] 용적형펌프는 전동기의 회전력을 왕복운동으로 변환시켜 펌프 측 또는 피스톤 끝에 설치된 격막이 왕복운동을 함에 따라 발생하는 여압과 부압을 이용한 펌프이다. 펌프실의 용적을 증감시키는 방법으로 토출량을 조절할 수 있다. 정량특성이 우수하고 출구측 압력변화의 영향을 거의 받지 않으나, 압력의 변화가 펌프의 사양을 초과할 경우 토출량이 0가 된다. 베르누이 방정식에서의 펌프 적용 [ 편집
펌프(Pump, 揚水機, 문화어: 뽐프)는 액체나 슬러리(진흙·시멘트 따위에 물을 섞어 만든 현탄액)를 이동하는 데에 쓰이는 장치이다. 펌프는 낮은 압력에서 더 높은 압력으로 액체를 움직이며 에너지를 시스템에 추가함으로써 압력의 차이를 나타낸다. (수력 시스템) 가스 펌프는 팬과 송풍기로 구성된 장치가 있는 HVAC와 같은 매우 낮은 압력의 기기를 제외하고는 보통 압축기라고 불린다. 펌프는 기계적인 힘으로 물질을 밀어내거나, 물리적인 끌어올림을 통해 압축의 힘을 사용한다. 최초의 펌프 종류는 기원전 7세기, 아시리아 왕 시절에 수력 시스템을 위해 센나케립이 처음 사용했던 아르키메데스 나선양수기였다. 나중에 아르키메데스가 기원전 3세기에 더 자세하게 서술하였다. 기원후 13세기에 알자자리가 왕복 펌프, 수력 펌프, 피스톤 펌프와 같은 펌프의 여러 종류를 설명하고 서술하였다.