화력 발전소 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 화력 발전소 위키백과, 우리 모두의 백과사전. 둘러보기로 가기 검색하러 가기 불가리아의 소피아 근처의 화력 발전소 아이슬란드의 지열 발전소 화력 발전소 ( 火 力 發 [UNK] 所, 문화어 : 화력발전기지 ; Thermal power station ) 는 물을 끓인 증기를 이용하여 터빈을 돌려 화력 발전을 하는 발전소이다. 터빈을 지난 물은 복수기에서 냉각된 후에 다시 사용된다. 이것은 랭킨 사이클로 많이 알려져있다. 증기를 만드는 데 여러 가지 연료를 사용하는 터라, 이 발전소는 변종이 많은 것이 특징이다. 목차 1 대략적인 소개 2 효율 3 일반적인 석탄 화력 발전소의 도해 4 증기 발생기 4. 1 보일러 가열과 증기 드럼 4. 2 과열기 4. 3 연료 예열 시스템 4. 4 공기 유입 5 증기 터빈 발전기 5. 1 복수기 5. 2 급수 가열기 5. 3 탈기기 6 기타 시스템 6. 1 모니터링과 경보 시스템 6. 2 축전지를 이용한 비상등 및 통신 7 석탄의 운송과 저장 8 같이 보기 9 참고 문헌 10 외부 링크 대략적인 소개 [ 편집 ] 화력 발전소는 석탄, 원자력, 지열 ( 지열 발전 ), 태양열과 쓰레기 소각, 천연 가스, 바이오매스를 열원으로 사용한다. 천연 가스는 일반적인 보일러에서의 연소뿐만 아니라 가스 터빈을
주 축전지를 이용한 비상등 및 통신 [ 편집 ] 납 축전지를 이용한 중앙 축전지 시스템은 필요시에 필수적인 발전소 제어 시스템, 통신 시스템, 터빈 오일펌프, 비상등에 비상 전원을 공급해준다. 이 비상 시스템은 발전소가 비상사태일 때 안전하게 발전소를 정지시킬수 있도록 도와준다. 석탄의 운송과 저장 [ 편집 ] 대부분의 화력 발전소는 석탄을 주 연료로 사용한다. 탄광에서 캐낸 가공되지 않은 석탄은 트럭이나, 바지선, 석탄선 혹은 철도로 운반된다. 일반적으로 철도로 운반될시에는 모든 화차를 석탄수송으로 바꾸어놓는다. 석탄은 도착해서 크기별로 위치된다. 화차에서 석탄을 내릴때 로터리 덤퍼 혹은 틸트 덤퍼가 컨베이어 벨트로 운반한다. 석탄은 일반적으로 분쇄기에서 6mm크기로 분쇄된다. 분쇄된 석탄은 컨베이어 벨트로 보내지게 된다. 일반적으로 분쇄된 석탄은 불도저를 이용하여 압축되며, 이런 압축은 석탄의 자연발화를 막아준다. 이렇게 압축된 석탄은 저장더미로 보내지거나, 보일러의 급탄기로 보내지기 위해서 컨베이어 벨트로 보내지게 된다. 같이 보기 [ 편집 ] 보일러 원자력 발전소 석탄화력발전소 참고 문헌 [ 편집 ] ↑ British Electricity International ( 1991 ).
지열 ( 지열 발전 ), 태양열과 쓰레기 소각, 천연 가스, 바이오매스를 열원으로 사용한다. 천연 가스는 일반적인 보일러에서의 연소뿐만 아니라 가스 터빈을 사용하여 발전을 하기도 한다. 가스 터빈에서 나온 폐열은 복합 화력 발전소에서 효율을 극대화 시키는데 사용된다. 상업적인 발전소는 거대한 규모와 지속적인 운전이 가능하도록 건설된다. 이런 발전소에서는 3상 혹은 단상 발전기를 이용하여 50Hz 혹은 60Hz의 교류를 생산해 전 세계에 공급한다. 여럿 기업이나 시설에선 전기와 열 그리고 증기를 공급받기 위한 자체 발전소를 가지고 있다. 몇몇 산업이나, 거대 시설, 혹은 도시 근처에는 열병합 발전소가 있는데, 열병합 발전소에서는 전기와 발전도중 나오는 폐열을 이용한 지역 난방을 제공한다. 열병합발전 시스템 ( Cogeneration System ) 은 하나의 에너지원으로부터 전력과 열을 동시에 발생시키는 종합에너지 시스템 ( Total Energy System ) 이다. 효율 [ 편집 ] 일반적인 상업 발전소에서의 전력 효율은 약 33 % 에서 48 % 정도이다. 이 효율은 모든 열기계들이 따르는 열역학때문에 제한된다. 나머지 에너지는 열로 빠져버린다. 이 폐열은 주로 복수기에서 냉각수와 냉각탑에서 빠져버리게 된다. 이 폐열을 지역 난방에
기기의 도해 화력 발전소의 보일러는 급수된 물에 공기나 다른 가스가 포함되면 보일러의 금속이 빨리 부식되어 버리게 된다. 일반적으로, 발전소에서는 탈기기를 사용하여 보일러에 급수되는 물에서 공기와 다른 가스를 빼내어버린다. 탈기기에서는 일반적으로 보일러 급수 탱크의 꼭대기에 돔형식의 탈기구획을 설치한 것이다. [ 2 ] [ 3 ] [ 7 ] 탈기기에는 다양한 디자인과 제조회사가 있다. 이 도해는 전형적인 상업적인 탈기기를 묘사해 놓은 것이다. [ 7 ] [ 8 ] 탈기기가 똑바로 작동한다면, 많은 탈기기 제조회사들은 산소를 무게당 7ppb ( 0. 005 cm3 / L ) 를 초과하지 않는다고 보장하고 있다. [ 7 ] [ 9 ] 기타 시스템 [ 편집 ] 모니터링과 경보 시스템 [ 편집 ] 대부분의 발전소는 자동으로 운전을 조절한다. 그러나, 수동 조작이 필요할때도 있다. 그러므로, 발전소에는 모니터링과 경보 시스템이 구비되어 있어, 전체 운전상태가 정상범위안에 들도록 발전소 운전원들에게 알려주 축전지를 이용한 비상등 및 통신 [ 편집 ] 납 축전지를 이용한 중앙 축전지 시스템은 필요시에 필수적인 발전소 제어 시스템, 통신 시스템, 터빈 오일펌프, 비상
열병합발전소 파주열병합발전소 화성열병합발전소 광교열병합발전소 한국토지주택공사 대전서남부열병합발전소 아산배방열병합발전소 GS파워 안양열병합발전소 부천열병합발전소 기타 양주열병합발전소 별내열병합발전소 오산열병합발전소 안산열병합발전소 전북열병합발전소 무림열병합발전소 시화열병합발전소 논현열병합발전소 인천공항열병합발전소 송도열병합발전소 수완열병합발전소 대구그린파워발전소 반월열병합발전소 구미열병합발전소 부산염색 열병합발전소 대구염색 열병합발전소 군장열병합발전소 군장에너지 열병합발전소 금호 여수열병합발전소 여수열병합발전소 수력발전용댐한국수력원자력 의암댐 청평댐 춘천댐 팔당댐 화천댐 보성강댐 다목적댐한국수자원공사 군위댐 김천부항댐 남강댐 대청댐 밀양댐 보령댐 보현산댐 부안댐 섬진강댐 성덕댐 소양강댐 안동댐 영주댐 용담댐 임하댐 장흥댐 주암댐 충주댐 합천댐 횡성댐 소수력한국수자원공사 이포보 여주보 강천보 함안창녕보 창녕합천보 달성보 강정고령보
. 급수가열기 22. 공기 흡입기 5. 3상 발전기 14. 석탄 운반장치 23. 이코노마이저 6. 저압 증기터빈 15. 저탄기 24. 공기예열기 7. 복수기 펌프 16. 석탄 분쇄기 25. 집진기 8. 복수기 17. 보일러 증기 드럼 26. 통풍 촉진용 송풍기 9. 중간 압력 증기터빈 18. 석탄 바닥재 모음장채 27. 굴뚝 증기 발생기 [ 편집 ] 일반적인 화력 발전소에서, 보일러에서는 순도가 높은 고온 고압의 증기를 증기 터빈으로 보내어 발전기를 돌린다. 원자력 발전소에선 가압수형 원자로의 경우엔 열 교환기인 증기 발생기에서 맡고 있으며, 비등수형 원자로의 경우 원자로에서 물을 끓인다. 화력 발전소에서는 이코노마이저, 증기 드럼, 증기발생 튜브와 과열기가 있으며, 안전 밸브가 곳곳에 있어서 보일러 압력을 조절한다. 공기와 배기가스를 조절하기 위하여 통풍기, 공기예열기, 통풍 촉진용 송풍기, 집진기 ( 정전기식 집진기 혹은 필터를 이용한 집진기 ) 와 굴뚝이 있다. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 이와 반대로 지열 발전소에서는 자연적으로 나오는 증기를 사용하기에 보일러가 필요없지만, 열 교환기가 부식에 강해야 되거나, 열교환기 안에
로도움말기부 도구 여기를 가리키는 문서가리키는 글의 최근 [UNK] 올리기특수 문서 목록고유 링크문서 정보위키데이터 항목이 문서 인용하기 다른 프로젝트 공용 인쇄 / 내보내기 책 만들기PDF로 다운로드인쇄용 판 다른 언어 [UNK] ( [UNK] ) [UNK] IndonesiaItaliano 日 本 語 [UNK] / [UNK] [UNK] / [UNK] [UNK] 中 文 링크 편집 이 문서는 2018년 11월 25일 ( 일 ) 21 : 26에 마지막으로 편집되었습니다. 모든 문서는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 - 동일조건변경허락 3. 0에 따라 사용할 수 있으며, 추가적인 조건이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 이용 약관을 참고하십시오. [UNK] 미국 및 다른 국가에 등록되어 있는 Wikimedia Foundation, Inc. 소유의 등록 상표입니다. 개인정보 정책 위키백과 소개 면책 조항 개발자 쿠키 정책 모바일 보기
제주화력발전소 기타 북평화력발전소 복합화력한국남동발전 분당복합화력발전소 한국남부발전 부산복합화력발전소 안동복합화력발전소 영월복합화력발전소 신인천복합화력발전소 한국서부발전 군산복합화력발전소 서인천복합화력발전소 한국중부발전 인천복합화력발전소 포스코에너지 인천 LNG복합발전소 광양부생가스복합발전소 포항부생가스복합발전소 GS EPS 당진복합화력발전소 기타 율촌복합화력발전소 대산복합화력발전소 광양복합화력발전소 오성복합화력발전소 안산복합화력발전소 동두천복합화력발전소 포천복합화력발전소 포천천연가스발전소 파주천연가스발전소 영남파워 열병합한국동서발전 일산열병합발전소 한국중부발전 세종천연가스발전소 서울에너지공사 목동열병합발전소 노원열병합발전소 신정열병합발전소 마곡열병합발전소 한국지역난방공사 수원열병합발전소 대구열병합발전소 청주열병합발전소 판교열병합발전소 파주열병합발전소 화성열병합발전소 광교열병합발전소 한국토지주택공사 대전서남부열병합발전소 아산배방
l Orientation Course from website of the Air Pollution Training Institute ↑ 가 나 Energy savings in steam systems Archived 2007년 9월 27일 - 웨이백 머신 Figure 3a, Layout of surface condenser ( scroll to page 11 of 34 pdf pages ) ↑ Robert Thurston Kent ( Editor in Chief ) ( 1936 ). 《 Kents'Mechanical Engineers'Handbook 》 Eleven ( Two volumes ) 판. John Wiley & Sons ( Wiley Engineering Handbook Series ). ↑ 가 나 다 Pressurized deaerators ↑ Tray deaerating heaters [ 깨진 링크 ( 과거 내용 찾기 ) ] ↑ Deaerator Presentation 외부 링크 [ 편집 ] Power plant diagram Power Plant Reference Books Steam jet ejectors Steam jet ejector performance guidelines vdeh기후 변화와 지구 온난화용어 기후 이산화탄소 탄소 메탄 온실 효과 온실 가스 키일링 곡선 변인자연 구름 라니냐 밀란코비치 주기 빙하 자연적 산불 숲 엘니뇨 다이폴 오존층 지구 한랭화 크레바스 태양 활동 판구조
탄 온실 효과 온실 가스 키일링 곡선 변인자연 구름 라니냐 밀란코비치 주기 빙하 자연적 산불 숲 엘니뇨 다이폴 오존층 지구 한랭화 크레바스 태양 활동 판구조론 화산 인간 활동 탄소배출 ( 매연 : 배기가스 화력 발전소 공장 ) 농업 댐 벌채 인위적 산불 온난화 경제 영향 대량 멸종 도시 열섬 사막화 산성비 해수면 상승 해양 산성화 대책 기후 변화 협약 교토 의정서 글로벌녹색성장연구소 녹색 기후 기금 배출권 거래제 에너지 효율 온난화 정책 지속 가능한 발전 ( 재생 가능 에너지 그린 빌딩 ) 청정 개발 체제 탄소 발자국 탄소 배출권 탄소세 G8 기후변화 원탁 파리 협정 지속가능 개발 목표 vdeh대한민국의 발전소화력기력한국남동발전 삼천포화력발전소 영흥화력발전소 영동화력발전소 여수화력발전소 한국남부발전 하동화력발전소 남제주화력발전소 삼척그린파워발전소 한국동서발전 당진화력발전소 울산화력발전소 동해화력발전소 호남화력발전소 한국서부발전 태안화력발전소 평택화력발전소 한국중부발전 보령화력발전소 신보령화력발전소 서울화력발전소 서천화력발전소 제주화력발전소 기타 북평화력발전소 복합화력한국남동발전 분당복합화력발전소 한국남부발전 부산복합화력발전소 안동복합
화력 발전소(火力發電所, 문화어: 화력발전기지; 영어: Thermal Power Station)는 물을 끓인 증기를 이용하여 터빈을 돌려 화력 발전을 하는 발전소이다. 터빈을 지난 물은 복수기에서 냉각된 후에 다시 사용된다. 이것은 랭킨 사이클로 많이 알려져 있다. 증기를 만드는 데 석탄 등 여러 가지 연료를 사용하는 터라, 이 발전소는 변종이 많은 것이 특징이다.