역률 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 역률 위키백과, 우리 모두의 백과사전. 둘러보기로 가기 검색하러 가기 전기에는 직류와 교류가 존재하는데, 역률 ( Power factor ) 은 교류와 관계된다. 왜냐하면, 직류에서는 전압과 전류의 곱으로 전력이 되는데, 그 공식은 아래와 같이 나타낼 수 있다. P = V I { [UNK] displaystyle P = VI } P = 전력, V = 전압, I = 전류 직류에서는 위상이라는 개념이 없다. 하지만, 교류에서는 위상이 존재하며, 교류회로에서 역률은 유효전력 ( Active Power [ 단위 : W ] ) 과 피상전력 ( Apparent Power [ 단위 : VA ] ) 의 비를 말하는데, 이를 간단히 풀어서 해석하면, " 전기설비에 걸리는 전압과 전류가 얼마나 효율적으로 일을 잘 하고 있는가 " 로 나타내는 지표로도 활용된다. 역률은 costheta, 로 나타낸다. 직류에서는 전압과 전류만 곱하면 그것이 전력이었으나, 교류는 전압과 전류의 실효값을 곱한 피상전력이라는 것에 역률을 곱하여야 비로소 전력이 된다. 왜냐하면 직류처럼 일정한 흐름이 아닌, 정현파의 형태를 그리며 계속 지속적으로 변하기 때문이다.
전압과 전류의 실효값을 곱한 피상전력이라는 것에 역률을 곱하여야 비로소 전력이 된다. 왜냐하면 직류처럼 일정한 흐름이 아닌, 정현파의 형태를 그리며 계속 지속적으로 변하기 때문이다. 즉, 직류처럼 일정한 값이 아닌, 계속 지속적으로 변하는 값이기 때문에 위상이 반드시 일치하지는 않는 것이다. 여기서 피상전력은 전압 ( V ) 과 전류 ( I ) 의 곱 ( VI ) 이므로, 피상전력의 공식은 아래와 같이 나타낼 수 있다. S = V I = A P 2 R P 2 { [UNK] displaystyle S = VI = { [UNK] sqrt { AP ^ { 2 } RP ^ { 2 } } } } 여기서 AP는 유효전력 ( Active Power ) / RP는 무효전력 ( Reactive Power ) 을 말한다. 유효전력은 다음과 같이 나타낼 수 있다. A P = P = V I c o s theta = S c o s theta = Q s i n theta c o s theta = S 2 - Q 2 { [UNK] displaystyle AP = P = VIcos [UNK] theta = Scos [UNK] theta = { [UNK] frac { Q } { sin [UNK] theta } } cos [UNK] theta = { [UNK] sqrt { S
을 구하려면 유효전력을 피상전력으로 나누어야 하며, 그 수식은 아래와 같이 나타낼 수 있다. 역률은 c o s theta = P S = ( V I c o s theta V I ) { [UNK] displaystyle cos [UNK] theta = { [UNK] frac { P } { S } } = [UNK] left ( { [UNK] frac { VIcos [UNK] theta } { VI } } [UNK] right ) } 위와 같이 나타낼 수 있으며, 보통 역률은 최대 1로 표기된다. 표시방식은 보통 " EX1 ) 0. 90 ~ 0. 95 " / " EX2 ) 0. 76 = > 76 % " 이렇게 표시된다. 역률이 1 즉, 100 % 라는 얘기는 무효전력 아예 존재하지 않다는 것임을 의미하며, 이때 유효전력은 피상전력과 같아지게 된다. 우리가 한전에서 전기요금 명세서를 받아보면, 거기에는 주거용 ( 가정용 ) 역률 90 % [ 0. 9 ] 로 감안하여 전기요금에 반영이 되어있는데, 이는 가정집에서는 세탁기, 냉장고 등 전동기 ( 코일 성분 ) 로 동작을 시키기 때문에 주거용 ( 가정용 ) 역률은 100 % 가 될 수 없다. [UNK] 회로도로 보면 알 수 있겠지만, 전동기로 기동이 되는 것은
과 같은 모든 전류가 증가하여 전력손실을 증대시키게 된다. 변압기의 전력손실 증대 [ 편집 ] 선로의 전력손실과 마찬가지로 모든 전류가 증가하는 영향으로 변압기의 전력손실 ( 동손 ) 이 증가하여 심한 발열을 일으키게 된다. 계통전압의 상승 [ 편집 ] 경부하시에 역률을 개선하기 위하여 역률조정소자 혹은 케이블등에 의한 진상 무효전류가 선로의 리액턴스에 작용을 하여 전력계통의 전압을 상승시키는 문제를 불러일으키게 된다. 이러한 전압 상승은 변압기의 히스테리시스 손실 및 와류손을 증가시키며 동시에 역률조정소자의 소손을 유발시키고 기타 전기기기에 전기적인 고장의 원인 ( 스트레스 ) 을 제공하게 된다. 개선효과 [ 편집 ] 전력회사 측면 [ 편집 ] 전력손실 경감 ( 무효전력 공급감소 ) 전력계통 안정 ( 전력품질 향상 ) 블랙아웃 예방 ( 전력계통 부하 예비율 추가 확보 ) 설비용량의 효율적 운용 투자비 경감 전력 수용가의 부하역률을 개선하면 그만큼 전력회사는 설비 합리화가 이루어지기 때문에 수용가의 역률개선을 촉진한다는 목적으로 역률에 따른 요금의 추가 ( 역률할증제도 ) 또는 감액제도를 시행하고 있음을 알 수 있다. ( 한국전력 전기
전동기 ( 코일 성분 ) 로 동작을 시키기 때문에 주거용 ( 가정용 ) 역률은 100 % 가 될 수 없다. [UNK] 회로도로 보면 알 수 있겠지만, 전동기로 기동이 되는 것은 거의 코일이 포함되어 있기 때문에 역률이 100 % 로 맞춰지지 못한다. 전압과 전류의 위상차이는 전력을 효율적으로 사용하지 못하는 무효전력을 발생시키고 이는 역률에 관계된다. 실제 수용가 측면에서는 초기 투자비의 과다와 실제 부하사용량에 따라 역률제어 실행 시 필요한 역률조정소자의 용량이 달라지기 때문에 건축전기설비설계 시 역률개선을 위한 역률제어반을 설치하지 않고 부하운용을 먼저 한 후, 역률제어반을 설치하게 되는데 이는 나중에 설치하게 되면 제한된 전기실의 공간으로 인하여 설치하기가 어려워지는 상황이 자주 발생됨. 저항 ( R ) 만 존재할 때, 회로의 역률은 전압과 전류의 위상이 없기 때문에 역률은 1로 나타낼 수 있다. 코일 ( L ) 만 존재할 때, 전압과 전류의 관계식은 V = j [UNK] L I [UNK] { [UNK] displaystyle V = j [UNK] omega L { [UNK] dot { I }
역률제어장치 6. 2 자동역률제어장치와 연계한 콘덴서 고장검출시스템 및 그 방법 6. 3 자동역률제어기 일체형 저압반 및 그 제어방법 6. 4 자동역률제어장치 6. 5 배전반의 자동 역률계측 및 제어 시스템 6. 6 다중 역률제어 기반 수배전반 7 참고문헌 역률의 종류와 그에 관한 현상들 [ 편집 ] 지상역률 [ 편집 ] 유도성 리액턴스에서 전류는 전압보다 위상이 뒤지는데, 이는 전류의 위상각이 전압의 위상각보다 작다는 것을 뜻하며, 이때의 역률을 지상역률 ( Lagging Power Factor ) 이라 한다. 진상역률 [ 편집 ] 용량성 리액턴스에서 전류는 전압보다 위상이 앞서는데, 이는 전류의 위상각이 전압의 위상각보다 크다는 것을 뜻하고, 이때의 역률을 진상역률 ( Leading ) 이라 한다. 진상역률도 지상역률과 마찬가지로 전기설비가 커지는 등의 손실이 증가하게 되며, 전압상승과 고조파가 왜곡이 심해지는 문제가 더해지게 된다. 야간 경부하 및 무부하시에는 반드시 콘덴서를 선로로부터 개방시켜야 한다. 과진상 현상 ( 페란티
자동에 의한 다중역률제어는 역률제어반으로 쓰일 배전반이 1면만 있으면 가능하기 때문에 협소한 전기실에서 공간을 효율적으로 사용할 수 있게 된다. 보통 일반역률제어에서는 제어반 개수에 따라 역률제어기의 개수 또한 추가되었어야 했으나, 다중역률제어에 사용될 역률제어기는 1대로 다수 배전반의 역률을 제어할 수 있게 된다. 일반역률제어의 경우, 역률조정소자의 용량은 각 배전반 별로 투입이 되기 때문에, 예를들어 용량이 250 [ kVar ] 정도 필요하다고 가정할 때, 4개 이상의 배전반일 때, 역률조정소자의 용량은 1, 012 [ kVar ] 의 용량이 필요하지만, 자동 다중역률제어의 경우는 역률조정소자의 용량이 일반역률제어에 비하여 절반정도만 필요하기 때문에 불필요한 역률조정소자의 투입을 막을 수 있으며 주어진 역률조정소자를 좀 더 효율적으로 이용할 수 있다는 차이점이 있다. 자동역률제어의 용도와 적용 분야 및 그에 대한 예시 [ 편집 ] 전력계통 내부의 무효전력 발생은 변압기와 배전선로의 손실을
AP = P = VIcos [UNK] theta = Scos [UNK] theta = { [UNK] frac { Q } { sin [UNK] theta } } cos [UNK] theta = { [UNK] sqrt { S ^ { 2 } - Q ^ { 2 } } } } ( 단, theta { [UNK] displaystyle [UNK] theta } 위상각 ) 무효전력은 다음과 같이 나타낼 수 있다. R P = Q = V I s i n theta = S s i n theta = P c o s theta s i n theta = P t a n theta = S 2 - P 2 { [UNK] displaystyle RP = Q = VIsin [UNK] theta = Ssin [UNK] theta = { [UNK] frac { P } { cos [UNK] theta } } sin [UNK] theta = Ptan [UNK] theta = { [UNK] sqrt { S ^ { 2 } - P ^ { 2 } } } } ( 단, theta { [UNK] displaystyle [UNK] theta } 위상각 ) 역률을 구하려면 유효전력을 피상전력으로 나누어야 하며, 그 수식은 아래와 같이 나타낼 수 있다. 역률은 c o s theta = P S = ( V I c o s theta V I ) {
장단점 [ 편집 ] 역률조정소자만 ( 진상 콘덴서 ) 이용한 방법 [ 편집 ] 건물측의 전력부하 패턴에 관계없이 전원계통에 일정량의 역률조정소자가 계속 접속된 상태가 되어 전력회사의 배전망에 큰 영향을 미치게 된다. 수동에 의한 방법 [ 편집 ] 관리자가 수동으로 개별 역률조정소자의 가동과 중지를 제어할 수 있으나, 관리자의 지속적인 관리가 필요하기 때문에 역률관리 지속성에 대한 확신이 어려우므로 최근에 들어서는 거의 사용되지 않고 있다. 타이머에 의한 방법 [ 편집 ] 건물의 전력부하 패턴을 토대로 전력 부하가 큰 시간에만 역률조정소자를 투입하고 부하가 적어지는 시간대에는 역률조정소자를 분리하는 형태의 제어를 실행하는 방법의 일종으로, 실제 역률을 계측하여 제어를 하는 것은 아니기 때문에 전력부하에서 예상치 못한 상황이 발생하게 되면 역률의 개선 효과가 없어지게 된다. 타이머 자체가 프로그램에 의한 자동제어법이기도 하기 때문에 프로그램에서 예상치 못한 상황이 발생되면 프로그램에서도 예상치 못한 상황에 대하여 대비할 방법이 없기 때문에 그에 대한 영향으로 역률 개선 효과가 없어지게 된다. 자동역률 조정에
기 때문에 프로그램에서 예상치 못한 상황이 발생되면 프로그램에서도 예상치 못한 상황에 대하여 대비할 방법이 없기 때문에 그에 대한 영향으로 역률 개선 효과가 없어지게 된다. 자동역률 조정에 의한 방법 [ 편집 ] 역률개선을 목적으로 역률조정소자를 전원계통에 투입하거나 분리하는 것을 말한다. 자동역률 조정에 관한 제어를 실행하는 장치가 자동역률 제어장치 ( Automatic Power Controller ) 이며, 기능적으로 역률제어소자와 조합하여 사용된다. 일반적 역률제어 방법과 자동에 의한 다중역률제어 방법의 차이점 [ 편집 ] 일반적 역률제어 방법 [ 편집 ] 역률제어반으로 쓰일 배전반은 n면 이상이 필요하다. 역률제어기도 배전반 개수에 따라 똑같이 n개 이상이 필요하다. 설치공간과 설치비용은 일반적이라고 가정할 때 100 % 의 비용이 소모된다. 자동에 의한 다중역률제어 방법 [ 편집 ] 일반적 역률제어 방법에 비하여 자동에 의한 다중역률제어는 역률제어반으로 쓰일 배전반이 1면만 있으면 가능하기 때문에 협소한 전기실에서 공간을 효율적으로 사용할 수 있게 된다. 보통 일반역률제어
전기에는 직류와 교류가 존재하는데, 역률(영어: power factor)은 교류와 관계된다. 왜냐하면, 직류에서는 전압과 전류의 곱으로 전력이 되는데, 그 공식은 아래와 같이 나타낼 수 있다. P = V I {\displaystyle P=VI} P = 전력, V = 전압, I = 전류 직류에서는 위상이라는 개념이 없다. 하지만, 교류에서는 위상이 존재하며, 교류회로에서 역률은 유효 전력 (Active Power [단위 : W])과 피상 전력 (Apparent Power [단위 : VA])의 비를 말하는데, 이를 간단히 풀어서 해석하면, "전기설비에 걸리는 전압과 전류가 얼마나 효율적으로 일을 잘 하고 있는가"로 나타내는 지표로도 활용된다. 역률은 유효전력을 피상전력(외관상의 전력)으로 나눈값이며, 교류 회로에서 전류와 전압의 위상차를 코사인 값(costheta)으로 나타낸다. 직류에서는 전압과 전류만 곱하면 그것이 전력이었으나, 교류는 전압과 전류의 실효값을 곱한 피상전력이라는 것에 역률을 곱하여야 비로소 전력이 된다. 왜냐하면 직류처럼 일정한 흐름이 아닌, 정현파의 형태를 그리며 계속 지속적으로 변하기 때문이다. 즉, 직류처럼 일정한 값이 아닌, 계속 지속적으로 변하는 값이기 때문에 위상이 반드시 일치하지는 않는 것이다. 여기서 피상전력은 전압(V)과 전류(I)의 곱 (VI) 이므로, 피상전력의 공식은 아래와 같이 나타낼 수 있다. S = V I = A P 2 R P 2 {\displaystyle S=VI={\sqrt {AP^{2}RP^{2}}}} 여기서 AP는 유효전력 (Active Power) / RP는 무효 전력 (Reactive Power)을 말한다. 유효전력은 다음과 같이 나타낼 수 있다. A P = P = V I c o s theta = S c o s theta = Q s i n theta c o s theta = S 2 - Q 2 {\displaystyle AP=P=VIcos\theta =Scos\theta ={\frac {Q}{sin\theta }}cos\theta ={\sqrt {S^{2}-Q^{2}}}} (단, theta {\displaystyle \theta } 위상각) 무효전력은 다음과 같이 나타낼 수 있다. R P = Q = V I s i n theta = S s i n theta = P c o s theta s i n theta = P t a n theta = S 2 - P 2 {\displaystyle RP=Q=VIsin\theta =Ssin\theta ={\frac {P}{cos\theta }}sin\theta =Ptan\theta ={\sqrt {S^{2}-P^{2}}}} (단, theta {\displaystyle \theta } 위상각) 역률을 구하려면 유효전력을 피상전력으로 나누어야 하며, 그 수식은 아래와 같이 나타낼 수 있다. 역률은 c o s theta = P S = (V I c o s theta V I) {\displaystyle cos\theta ={\frac {P}{S}}=\left({\frac {VIcos\theta }{VI}}\right)} 위와 같이 나타낼 수 있으며, 보통 역률은 최대 1로 표기된다. 표시방식은 보통 "EX1) 0.90 ~ 0.95" / "EX2) 0.76 => 76%" 이렇게 표시된다. 역률이 1 즉, 100% 라는 얘기는 무효전력 아예 존재하지 않다는 것임을 의미하며, 이때 유효전력은 피상전력과 같아지게 된다. 우리가 한전에서 전기요금 명세서를 받아보면, 거기에는 주거용(가정용)역률 90%[0.9]로 감안하여 전기요금에 반영이 되어있는데, 이는 가정집에서는 세탁기, 냉장고 등 전동기(코일 성분)로 동작을 시키기 때문에 주거용(가정용)역률은 100%가 될 수 없다. 시퀀스 회로도로 보면 알 수 있겠지만, 전동기로 기동이 되는 것은 거의 코일이 포함되어 있기 때문에 역률이 100%로 맞춰지지 못한다. 전압과 전류의 위상차이는 전력을 효율적으로 사용하지 못하는 무효전력을 발생시키고 이는 역률에 관계된다. 실제 수용가 측면에서는 초기 투자비의 과다와 실제 부하사용량에 따라 역률제어 실행 시 필요한 역률조정소자의 용량이 달라지기 때문에 건축전기설비설계 시 역률개선을 위한 역률제어반을 설치하지 않고 부하운용을 먼저 한 후, 역률제어반을 설치하게 되는데 이는 나중에 설치하게 되면 제한된 전기실의 공간으로 인하여 설치하기가 어려워지는 상황이 자주 발생됨. 저항(R)만 존재할 때, 회로의 역률은 전압과 전류의 위상이 없기 때문에 역률은 1로 나타낼 수 있다. 코일(L)만 존재할 때, 전압과 전류의 관계식은 V = j ω L I ˙ {\displaystyle V=j\omega L{\dot {I}}} 으로 나타낼 수 있으며, 이는 전압을 기준으로 할 때 전류는 90도가 늦어져 위상이 90도 차이가 나게 되어, 역률은 0이 된다. 이러한 과정에 의하여 역률은 0이 되어, 전류는 전압보다 위상이 90도 늦지게 됨. 정전용량만 존재할 때, 전압과 전류의 관계식은 V ˙ = I ˙ j ω C = - j I ˙ ω C {\displaystyle {\dot {V}}={\frac {\dot {I}}{j\omega C}}=-j{\frac {\dot {I}}{\omega C}}} 으로 나타낼 수 있으며, 이는 전압을 기준으로 할 때 전류는 90도가 빨라져 위상이 90도 차이가 나게 되어, 코일만의 회로와 마찬가지로 역률은 0이 된다.