에 대한 환경부 전수조사는 이번 주중 완료될 예정이다. 환경부는 이날 “ 활성탄지를 사용하는 고도처리 정수장 49곳을 긴급점검한 결과 인천 공촌 · 부평 정수장, 경기 화성정수장, 경남 김해 삼계정수장, 경남 양산 범어정수장, 울산 회야정수장, 경남 의령 화정정수장 등 7곳에서 유충이 소량 발견됐다 ” 고 밝혔다. 다만 “ 공촌 · 부평 정수장을 제외한 5곳 정수장은 정수 뒤 수돗물이 지나가는 배수지와 일반 공급지에서는 유충이 발견되지 않았다 ” 고 설명했다. 환경부 관계자는 “ 유충이 발견된 정수장의 활성탄은 즉시
깔따구 유충이 처음 발견된 인천 공촌정수장과 비슷한 ‘ 활성탄 필터 ’ 정수 과정을 거치는 전국 정수장 49개소를 점검한 결과 7곳의 활성탄 필터에서 유충이 발견됐다고 환경부가 21일 밝혔다. 다만 인천 공촌 · 부평 정수장을 제외한 나머지 5곳 정수장의 이후 단계 수돗물에서는 유충이 발견되지 않았다. 17일 시작된 전국 일반 정수처리장 435곳에 대한 환경부 전수조사는 이번 주중 완료될 예정이다. 환경부는 이날 “ 활성탄지를 사용하는 고도처리 정수장 49곳을 긴급점검한 결과 인천 공촌 · 부평 정수장, 경기 화성정수장, 경남 김해
제외한 5곳 정수장은 정수 뒤 수돗물이 지나가는 배수지와 일반 공급지에서는 유충이 발견되지 않았다 ” 고 설명했다. 환경부 관계자는 “ 유충이 발견된 정수장의 활성탄은 즉시 교체 혹은 세척 · 오존 주입 상향 등 조치를 23일까지 완료할 것 ” 이라고 밝혔다. 활성탄지는 표준 정수 과정에 단계를 추가해, 냄새와 맛 등을 내는 미량유기물질을 제거하는 데 쓰이는 숯과 비슷한 물질이다. 활성탄 필터는 길게는 30일, 짧게는 10일 과정으로 세척을 한다. 표준 정수 과정에서 사용하는 모래여과지는 24 ~ 48
을 제거하는 데 쓰이는 숯과 비슷한 물질이다. 활성탄 필터는 길게는 30일, 짧게는 10일 과정으로 세척을 한다. 표준 정수 과정에서 사용하는 모래여과지는 24 ~ 48시간에 한 번씩 세척 ( 역세척 ) 하는 데 비해 최소 5배 이상 긴 주기다. 환경부는 “ 세척 주기가 긴 만큼 일반 정수장에 비해 활성탄 여과지에서 유충 등이 부화할 가능성이 좀 더 크다 ” 고 설명했다. 환경부 신진수 물통합정책국장은 “ 활성탄 특성상 세척 주기를 더 짧게 하기 어렵고, 생물이 완전히 살지 못하는 환경도 아니기 때문에 그에 맞춰 관리 매뉴얼 등
, 생물이 살 수 있는 조건의 필터이기 때문에 방충 시설을 완벽하게 갖추는 게 관건이다. 상수도 설계기준에는 ‘ 환기나 출입 설계를 할 때 외부로부터 빗물, 먼지 및 작은 동물 등이 들어가지 못하는 구조로 해야 한다 ’ 고 명시돼 있고, 상수도 시설 유지관리 매뉴얼에는 ‘ 환기장치 개구부 방충망 등을 점검하고 정비해야 한다 ’ 고 적혀 있다. 그러나 이번 점검에서 12곳 정수장의 방충망, 바닥 청소 등 외부 오염 요인 제거가 미흡한 점이 확인됐다.
크다 ” 고 설명했다. 환경부 신진수 물통합정책국장은 “ 활성탄 특성상 세척 주기를 더 짧게 하기 어렵고, 생물이 완전히 살지 못하는 환경도 아니기 때문에 그에 맞춰 관리 매뉴얼 등을 뒀다 ” 며 “ 활성탄지 세척으로 유충 등이 모두 제거돼야 하는데 제거되지 않고 수용지나 배수지로 흘러간 게 문제였다 ” 고 말했다. 세척 주기도 길고, 생물이 살 수 있는 조건의 필터이기 때문에 방충 시설을 완벽하게 갖추는 게 관건이다. 상수도 설계기준에는 ‘ 환기나 출입 설계를 할 때 외부로부터 빗물, 먼지 및 작은
환경부는 이날 “활성탄지를 사용하는 고도처리 정수장 49곳을 긴급점검한 결과 인천 공촌·부평 정수장, 경기 화성정수장, 경남 김해 삼계정수장, 경남 양산 범어정수장, 울산 회야정수장, 경남 의령 화정정수장 등 7곳에서 유충이 소량 발견됐다”고 밝혔다. 다만 “공촌·부평 정수장을 제외한 5곳 정수장은 정수 뒤 수돗물이 지나가는 배수지와 일반 공급지에서는 유충이 발견되지 않았다”고 설명했다.