 세척 주기도 길고, 생물이 살 수 있는 조건의 필터이기 때문에 방충 시설을 완벽하게 갖추는 게 관건이다.
  상수도 설계기준에는 '환기나 출입 설계를 할 때 외부로부터 빗물, 먼지 및 작은 동물 등이 들어가지 못하는 구조로' 해야 한다고 명시돼있고, 상수도 시설 유지관리 매뉴얼에는 '환기장치 개구부 방충망 등을 점검하고 정비해야 한다'고 적혀있다.
   그러나 이번 점검에서 12곳 정수장의 방충망, 바닥청소 등 외부 오염 요인 제거가 미흡한 점이 확인됐다.
  환경부는 서울 광암‧구의‧암사 정수장, 부산 덕산‧화명정수장, 광주 광주2정수장, 원주정수장, 청주 통합지북정수장, 공주 옥룡정수장, 양산 신도시정수장, 창원 반송정수장(수공), 거제 연초정수장(수공) 등 12개 정수장은 방충망 미설치, 바닥청소 문제 등이 발견돼 보완하도록 했다.
  '수돗물 유충' 문제가 처음 불거졌던 공촌정수장 내에선 나방 등 깔따구 외 벌레 사체도 다량 발견됐고, 깔따구 유충도 다른 정수장의 10마리 내외보다 훨씬 더 많이 발견됐다.
  전문가들은 공촌정수장도 방충시설 없이 열린 틈이 오래 지속되면서 곤충이 다량 유입됐을 가능성을 크게 보고 있다.
   신진수 국장은 "활성탄 필터 등을 사용한 고도정수시설은 이번에 문제가 되긴 했지만 냄새, 녹조, 미량유해물질을 제거하는 과정이기 때문에 반드시 필요하다"며 "아무리 좋은 시설이라고 해도 누가 운전하냐에 따라 결과가 달라지는 '관리의 문제'"라고 설명했다.
  그는 "현재 전문가 합동 정밀조사단이 인천 정수장의 유충 발생 원인 등을 조사하고 있는데, 관리부실 등이 발견되면 수도법에 따라 조치할 것"이라고 밝혔다.
  환경부는 정수장 관리 인력에 대한 교육 강화, 잦은 순환보직에 따른 문제는 없는지 등도 검토할 예정이다.
   "인천 지역 소화전 유충 배출도 감소 추세"환경부는 이날 “인천 공촌‧부평 정수장에서 유충이 추가 발생할 가능성은 차단했고, 현재 수돗물 배관에 남아있는 유충이 다 나오고 나면 유충 문제는 해소될 것”이라고 밝혔다.
  또 인천 지역 소화전 등으로 수돗물 유충 모니터링을 계속하고 있는데, 검출되는 유충의 숫자는 점점 줄어들고 있다고 덧붙였다.
  한경부는 전국 일반정수처리장 435개소에 대해 지난 17일부터 전수조사를 진행 중이며, 이번 주 중 완료될 것으로 보인다.
  인천시는 13일 오후 11시부터 공촌정수장의 활성탄 필터 운영을 중단하고 표준정수처리공정으로 정수과정을 바꿔 수돗물을 공급하고 있다.
 
상수도 설계기준에는 '환기나 출입 설계를 할 때 외부로부터 빗물, 먼지 및 작은 동물 등이 들어가지 못하는 구조로' 해야 한다고 명시돼있고, 상수도 시설 유지관리 매뉴얼에는 '환기장치 개구부 방충망 등을 점검하고 정비해야 한다'고 적혀있다. 그러나 이번 점검에서 12곳 정수장의 방충망, 바닥청소 등 외부 오염 요인 제거가 미흡한 점이 확인됐다.