원자력안전위원장 김용환] "수동정지 기준은 대표지진값 플러스 응답스펙트럼 그 두 가지를 다 보게 돼 있거든요. 그 두 가지를 보고서 결정하는 거니까요."
신용현 위원] "그렇지요 하지요.  다음 장 한번 보여 주시겠어요?  지금 원안위원장께서 말씀해 주신 것처럼…… 다음 장 넘겨 주시겠어요? 아 죄송합니다. 그 앞의 장……  이게 매뉴얼을 보면 이것을 수동정지를 시키는 것은 대표지진값 0.1g가 있고 그다음에 응답스펙트럼을 봐서 합니다.   그런데 그다음 장 한번 보여 주세요.   제가 그날 가서 본 건데 앞에 있는 것처럼 지진가속도 0.0981 맞습니다. 그런데 응답스펙트럼은 0.426g입니다. 이게 기준이 0.1은 아니지요 뒤에 그래프가 있기 때문에. 제가 보기에 저기 7㎐에서는 0.3 정도가 기준이기 때문에 한 30%를 오버했습니다. 그런데 이것을 알고 왜 발표를 안 하셨지요? 이것을 아는 순간에 수동정지시키셨어야 됐지요?"
원자력안전위원장 김용환] "그건……"
신용현 위원] "다음 장 한번 보여 주시겠어요?  저 스펙트럼을 보시면 저게 아까 문미옥 위원님이 얘기하셨던 OBE 수동중단 기준값 저게 받은 것이어서 잘 구분이 안 되는데 여기에 점선으로 표시된 것이 수동중단을 해야 되는 그런 기준값이고 실선으로 표현된 것이 실제로 응답스펙트럼이 나온 값입니다. 응답스펙트럼이라는 게 요즘에는 거의 실시간으로 받을 수 있지요. 많이 봐 줘야 5분 10분이면 받을 수 있습니다. 그런데 저것을 아는 순간에 왜 수동정지를 안 하셨는지 그것을 좀 지적하고 싶고요.  제가 확인해 본 바로는 저게 정밀분석이 필요했다 확인이 필요했다 그런데 사실 저것을 수동으로 정지를 시키는 상황은 긴급상황이기 때문에 그것을 확인할 필요가 없이 저 계측기의 값이 맞는지 항상 정비가 되어 있어야 되는 상태이고 저것에 대해서 저 스펙트럼이 노이즈가 아니고 제대로 나온 스펙트럼이라는 것을 확인할 사람이 항상 현장에 있었어야 된다고 생각을 합니다. 그런데 아마 현장에 없으니까 자신이 없으니까 한수원의 중앙연구원으로 보내고 받고 이 절차를 거친 것 같은데 이게 좀 잘못됐다고 생각하지 않으십니까?"

신용현 위원] "다음 장 한번 보여 주시겠어요? 그런데 저것을 아는 순간에 왜 수동정지를 안 하셨는지 그것을 좀 지적하고 싶고요. 그런데 아마 현장에 없으니까 자신이 없으니까 한수원의 중앙연구원으로 보내고 받고 이 절차를 거친 것 같은데 이게 좀 잘못됐다고 생각하지 않으십니까?