ScribdBrowseInterestsPolitics & Current AffairsCareer & MoneyPersonal GrowthFictionHealth & FitnessLifestyleEntertainmentBiographies & HistoryScience & TechBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinSähköturvallisuustutkinto kysymyksetUploaded by Vesa Linja-aho0.0 (0)DownloadEmbedDescription: Tukesin sähköturvallisuustutkintojen kysymykset.View MoreTukesin sähköturvallisuustutkintojen kysymykset.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentSa h k o t u r v a l l i s u u s t u t k i n t o 1 ,j a 3Vanhat kysymykset Syksy2009Kevät 2012
Tekij änoikeudellinen huomautus Sähköturvallisuustutkintoj en kysymys- j a vastaussarj at - eivät ylitä teoskynnystä, j oten tekij änoikeuslainsäädäntö ei estä niiden levittämistä o katso esimerkiksi Tekij änoikeusneuvost on lausunto TN 2012: 1: htt p: / / www.minedu.f i/ OPM/ Tekij aenoi keus/ tekij aenoi keusneuvosto/ t ekij aenoikeusneuvoston_lausunnot/ 2012.ht ml - ovat viranomaisen asiakirj oj a, j otka ovat kokeen j ärj estämiseen asti salaisia (Laki viranomaist en toiminnan j ulkisuudest a, 24 § kohta 22) , mutta sen j älkeen julkisia. Eli t ät ä t iedost oa voi levit t ää j a hyödynt ää vapaast i. Helsingissä 14.5.2012 Vesa Linj a-aho lehtori ¹.
17 TUKESIN SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTOJEN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET T¯ ³ SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKI NTO 1 ÌÌÍ2ÙÙÜ T Ü T T.2ÙÙÜ
Tutki nto on kaksi osai nen. Tutki nnon läpäisy edellyttää molemmista osi sta erik
seen noin 2/3 pi stemäärää maksi mi pistemäärästä. Vastaa vai htoehtokysymyksi i n merkitsemäl l ä ¬ oi keana pi detyn väitteen kohdal l e ja vääränä pi detyn väitteen kohdal le tai jätä vi iva tyhjäksi , el let ole varma väitteen pai kkansa pi tävyydestä. Vai htoehtotehtävät ja täyden nettävät tehtävät arvostel laan si ten, että oi keasta vastauksesta saat 2
3 pistettä/väi te ri i ppuen väitteen tärkeydestä. Vastatessasi vääri n väitteeseen tai vaihtoehtotehtävään saat yhden vi rhepisteen. Tyhjästä vi ivasta saat 0 pi stettä. Ki rJal l i si sta ja l askennal l i sista tehtävistä saat täysin oi keasta vastauksesta pi ste
määrän, joka on merkitty kysymyksen kohdal l e sul kui hi n. Ki rj al l i si ssa tehtävissä ei ri itä pel kkä viittaus j ohonkin säädösten pykäl ään. Tut
ki ntokysymykset on laadittu si itä lähtökohdasta, että ni i hi n vastataan tutkin
tovaatimusj ul kai sujen vaati muksi a noudattaen. On syytä ki innittää huomi ota sel l ai si in sanoi hi n kuin aina ja vähi ntään, jotka saattavat muuttaa väiteen sisältöä. OSA 1 Tehtävät 1-8 (maksimipistemäärä ôó pistettä, hyväksymisraja UH óa pistettä) 1 . Sähköurakoitsijan ¬ sähkötöi den johtajan on huolehdittava si itä, että sähkötöitä tekevät henki löt ovat ammatti tai toi si a ja ri ittävästi opastetut tehtävi i nsä. (2 p) ¬ sähkötöi den johtajan on huolehdittava aina myös työnaikaisesta sähköturval l isuudesta. (2 p) ¬ al i urakoi tsijana toi mi val l a sähköurakoitsijal l a on oltava myös sähkö
urakoi nti oi keus. (2 ) ( KTMp 51 6§5, STL 41 0/ §1 2). 2. SähkölaiUeiston ¬ käyttöönottotarkastus on tehtävä keskeneräisel l ä työmaal l a ai na, kun otetaan uusi a ki inteitä sähköasennuksi a työmaakäyttöön. (2 p) ( KT Mp 51 7/§3) varmennustarkastuksel l a voi korvata käyttöönottotarkastuksen. (2 p) (KTMp 5 1 7/1 996§§ 3 j a 5) käyttöönottotarkastuksesta ei välttämättä tarvitse tehdä käyttöönotto
tarkastuspöytäkirjaa, jos työ kohdistuu yksittäisten kojeiden syöttöön l i i ttyvi i n muutostöi hi n yl i 1 000 V ni mel l i sjännitteel l ä. (2 p) (KTMp 51 7/1 996�4). 2
á. SähkölaiHeiston haltijan on ¬ huolehdittava siitä, että sähköl aitteistossa havaitut puutteet j a viat poistetaan riittävän nopeasti. (2 p) (KTMp/51 7/1 O§) ¬ huolehdittava siitä, että laitteistol I e tehdään määräaikaistarkastus 1 5 vuoden välein, kun on kyseessä enintään 1 000 V nimel lisj ännittei
nen sähköl aitteisto teol lisuuskiinteistössä, jonka l iittymisteho on 1 000 kVA. (2 p) (KTMp S1 7/1 2§) ¬ nimettävä käytön johtaja kol men kuukauden kul uessa sähkötaitteiston käyttöönotosta, kun on kyseessä enintään 1 000 V sähköl aitteisto teol
lisuuskiinteistössä, jonka l iittymisteho on yli 1 600 kVA. (2 p) (KTMp 51 6/2 §). 4. Vastaa seuraavii n väitteisiin etusivun ohjeiden mukaisesti ¬ Sähkötyöturval l isuutta koskeva koul utus on annettava myös sähkö
urakoitsijan sähkötöiden työnjohtotehtävissä toimivil l e henki l öil l e. (2 p) (SFS 6002/X3) ¬ Sähkötyöturval l isuuskoul utuksen sisäl l össä pitää ottaa huomioon ne tehtävät, joissa koul utukseen osal l istuvat henkilöt toimivat. (2 p) (SFS 600211iite XlX. 3) Työnaikaisen sähköturval lisuuden val vojaksi saa nimetä vain työmaan kärkimiehen. (2 p) (SFS 6002/l iite X/X.4). ô. Vastaa seuraaviin väitteisiin etusivun ohjeiden mukaisesti ¬ Suurjännitelaittelstoissa tehtävät j ännitetyöt vaativat aina työmenetel
mäkohtaisten erityisohjeiden käyttämistä. (3 p) (SFS 6002/liite Y/Y.1 0) Suurjännitel aitteistossa saa tietyin edel l ytyksin tehdä jännitetöitä yk
sin. (3 p) (SFS 6002/Y.1 0) Jännitetyöal ueen ul korajan mitta on suurjännitelaitteistoil l a vähintään 1 m. (3 p) (SFS 6002/taul ukko Y. 1 ). 6. Vastaa seuraavii n väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti Sähköal an ammattihenkil ö saa aina vaihtaa kahvasulakkeen harkin
tansa mukaan virral l isena, kunhan työssä käytetään vaihtokahvaa (3 p) (SFS 6002/7.4. 1 ) ¬ Sul akkeen saa vaihtaa vain sähköal anammattihenkilö, kun on kysees
sä suurjännitesul akkeen vaihtaminen. (3 p) (SFS 6002/7. 4. 1 ). ¯. Mitä suosituksia ja velvoitteita on sähkötyöturvallisuusstandardissa maa
ritelty työnantajalle jännitetöitä tekevien työntekijöiden pätevyyden yllä
pitämiseksi? (6 p) Vastaus: Henkilöstön koul utuksen ajan tasal l a ol eminen ja soveltuvuus nykyisiin teh
täviin suositellaan tarkistettavaksi vuosittain. Jännitetyökoulutus pitää kerrata siten, että kertauskoul utusten väl i on enin
tään viisi vuotta. Kertauksessa voidaan ottaa huomioon henkil öiden koke-
) ) ) ) ) mus jänni tetöistä. Jos henki l ö ei ol e tehnyt j ännitetöitä kol men vuoden ai
kana, jänni tetyökoul utus pitää kerrata ennen kui n jännitetöi den tekemi nen al oi tetaan. (SFS 6002/l i ite YIY. 3) 8. Kun työkohde erotetaan käyttöjännitteestä työn ajaksi, on työkohteen jän
nitteettömyys aina todettava. Suurjännitelaitteistoissa ja eräissä pienjännite
laitteistoissa kaikki osat, joissa työskennellään, pitää myös työmaadoittaa. a) Miten työmaadoituslaitteet pi tää kytkeä? (4 p) b) Mi kä on työmaadoituksen tarkoitus? (4 p) . Vastaus: a) Työmaadoitusl aitteet pitää kytkeä ensi n maadoituspisteeseen ja sen j äl keen maadoitettavi in osi i n. (4 p) b) Työmaadoituksel la estetään työkohteen tul emi nen vaaral l isesti jän
nitteiseksi erottami seen käytetyn kytki nl ai tteen virheel l i sen käytön tai vi rhetoi mi nnan takia tai mui sta syistä l aitteistoon tul l een jännitteen taki a. (4 p) (SFS 6002/6.2.4). OSA I I Tehtävät 9-1 8 (maksi mi pistemäärä ¯ápistettä, hyväksymisraja on 48 p.) V. Sähköisellä erotuksella suojatun virtapiirin toiminta pitää varmistaa siten, ¬ ettei jännite yl i tä 500 voltti a. (2 p) että taipui si en I i itäntäkaapel ei den on oltava kokonaan peitettynä si l tä osi n kuin on todennäköistä, että ne vahi ngoittuvat mekaani sesti . (2 p) ¬ ettei erotettuj en vi rtapiirien j ännitteel l e altti ita osia kytketä muitten pi i ri en suojajohti mi in, jänni tteel l e altti i si i n osi i n tai maahan. (2 p) (SFS 6000/41 3 . 3 .2, 41 3.3.4, 41 3.3.6). 1 0. Hätäpysäytyslaitteen on sijaittava ai na päävi rtapi i ri ssä. (2 p) on oltava ai na l uki ttavissa. (2 p) ¬ on ol tava aiia hel posti tunni stettavissa. (2 p) (SFS 6000/53 7. 4. 2.2, 537.4. 2. 6, 537.4. 2.4). 1 1. Lääkintätiloissa on ryhmän 1 ti l assa sall ittu kosketusjänni tteen arvo UL eni ntään 35 V. (2 p) ¬ on ryhmän 1 ti l assa 25 A ryhmäjohto suojattava eni ntään 30 mA vi ka
vi rtasuojaIl a. (2 p) ¬ voi suojauksen ryhmässä 2 toteuttaa PELV-järjestelmäl l ä, jonka ni mel l isjänni te on enintään 60 V sykkeetöntä tasajänni tettä� (2 p) (SFS 6000/71 0.41 1 .3.2, 71 1 .41 1 .4, 71 0.41 4). J
T2. Vikavirtasuojakytkimen käyttövaatimukset ovat lisääntyneet. Enintään áÙ
mA vikavirtasuojakytkin vaaditaan asuinrakennuksissa aina lisäsuojaksi, kun se syöttää pi stotul pal la l i itettyä asunnon keittiön j ääkaappi-pakastinta. (3 p) ¬ l ämmi nvesi varaajaa l öyl yhuoneen l autei den al l a (3 p) ¬ valaistusta (230 V) sui hku huoneessa. (3 p) (SFS 6000/l i i te 41 Xs. 1 45, 701 0401 . 41 5. 1 , 703.41 5). Tá.Suurjänniteasennusten muutos- ja laajennustöissä kalustettaessa aikaisemmi n voimassa ol l ei den määräysten mukaisen kojeiston tyhjä varakenno, on lisäys tehtävä kosketussuojauksen osalta noudattaen SFS 6001 vaati muksia. (2 p) ¬ maadoitusj ärjestelmän uusi en osien mekaani nen mi toi tus ja asennus on tehtävä noudattaen standardia SFS 6001 vaati muksia. (2 p) ¬ saa palosuoj auksen osal ta noudattaa j oko standardi a SFS 6001 vaati
muksi a tai ai kaisempi a vaatimuksia. (2 p) (SFS 6001 /X.4, X. 6, X. 5. ). T4. Suurjänniteasennuksissa maadoitusjohti met on asennettava ai na maahan. (2 p) ¬ ei ole suosi tel tavaa, että ki vet ja sora oat suorassa kosketuksessa maahan kai vettujen maadoi tuselektrodi en kanssa. (2 p) ¬ maadoitusj ohti mi en l i i tokset saavat ol l a i rrotettavi ssa vai n työkal uI l a. (2 p) (SFS 6001 /L.2. 1 , L. l . 1 , L.2.2). Tb. Puupylvääseen rakennetaan uusi käsin ohjattava pylväserotinasema. Täilöin . pylväseroti naseman maadoitusjärjestel mään on ai na tehtävä potenti
aal i nohjaus. (2 p) pylvästä ei saa asentaa paikal le, jossa usei n oleskel ee i hmi si ä tai koti
el äi miä. (2 p) ¬ pylvääl l ä al as tul eva maadoitusjohdi n on suojattava koskettami sel ta j a mekaani sel ta vahi ngoittumi selta eristävästä materiaal i sta tehdyl l ä suo
jal la, joka ulottuu vähi ntään 2,3 m korkeudel l e maasta ja vähi ntään 0,2 m syvyydel l e maahan. ( 2 p) (SFS 6001 /Fo4). TÛ. Suurjänniteasennuksissa on nestejäähdytteiset muuntajat varustettava sisäasennuksissa ai na öljykuopal l a tai yhdistel mäl lä, jossa on muuntajakohtai set öljykuopat ja yhtei nen keräi l ysäi Ji ö. (2 p) ¬ SF
-asennusti lojen al l a ol evien ja ni i hi n l i ittyvien kotel oi den, kana
vi en, syvennyksien tai kui l ujen on oltava tuul ettuvi a. (2 p) + sähköti l öi hi n on asennettava ti l an ulkopuol el l e j a kuhunki n si sään
käyntioveen ti l an tunni steti edot ja merki n nät vaaroi sta. (2 p) (SFS 6001 /7. 7. 1 . 1 , 7.7.2, 7.8.2). ) ) ) ) ) 1 7. Täydennä puuttuvat kohdat Käytettäessä suurjänni tel aitteistoissa sähköti l ojen sisäpuol el l a kosketussuo
jauksena kotel oi nti a, on kotelointi l uokan oltava vähi ntään IP 2X . (2 p) Suurjännitel ai tteistojen kojeistohuoneesta on ol tava poistumismahdol l isuus mol emmissa päissä, jos hoitokäytävän pituus on yli 1 0 m. (2 p) Suurjänniteasennuksi ssa kuparisen maadoitusjohti men vähi mmäispoikki
pinta on 1 6 mm2• (2 p) (SFS 6001 /7. 1 .3.2, 6. 5.4, 9. 2. 2.2). 1 8. Jakokeskukselta lähtevä, kuivaan hi ekkaan asennettu, AMCMK-tyyppinen kaapeli syöttää koneistamohallin ryhmäkeskusta 1 40 P virralla. Mitoita kaapeli ja sitä yli kuormitukselta suojaavat gG-tyypin sulakkeet, kun maan lämpötila on +1 0 °C ja samassa kaapeliojassa on osan matkaa kaksi muuta täyteen kuormitettua maakaapelia 70 mm etäisyydellä toisistaan. Ryhmä
keskuksella syöttö kul kee seinällä pinta-asennuksena, ei kä viereisiä virta
piirejä ole. I lman lämpötila on koneistamossa +40 ¨L. (1 6 p) Vastaus: 1 40 A l ähi nnä suurempi sul ake on 1 60 gG (D1 Itaul ukko 43. 1 ) (2 p). Korjauskertoi met maahan asennuksessa: rriaal aj i 3 Kml � 0,63(SFS 6000/taul ukko A. 52-1 6 ja 01 1 taul ukko 52-1 0) (1 p) maan lämpöti l a � 1 ,05 (SFS 6000/taul ukko A. 52-1 5) (1 p) muut kaapel it � 0, 75 (SFS6000/taul ukko A. 52-1 8) (1 p). Yl ivirtasuojan ol l essa 1 60 A johti men kuormitettavuuden mi ni miarvo on 1 77 A (SFS 6000/taul ukko 8. 52-1 ) (2 p). Asennus maahan: 1 77 k(0,63x1 ,05xO, 75) = 357 A (1 p) Poi kkipinta taul ukosta A. 52-2 sarake 8 � 240 mm2 AI (375 A) (2 p). Korjauskerroin pi nta-asennuksessa: i l man lämpöti l a � 0, 82 (SFS 600/ taul ukko A. 52-1 4) ( 1 ). Asennus pi ntaan: 1 77 A: 0. 82=2 1 6 A (1 p) Poi kki pi nta taul ukosta A.52-2 sarake 6 � 1 50 mm2 (2 p). Vastaus: 1 60 A gG ja nousujohto esi m. nel i napaisena AMCMK 3x240+72 Cu. (2 p). ¯
) ) ) ) 1 7.2 SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 1 1/201 0 22.4.201 0 Tutki nto on kaksiosai nen. Tutkinnon läpäisy edel lyttää molemmi sta osi sta eri k
seen noi n 2/3 pi stemäärää maksimi pi stemäärästä. OSA I:Tehtävät 1-8 (maksimipistemäärä 55p. , hyväksymisraja on 36 p.) 1 . Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. ± Sähkö
rakoi nti toi mi ntaa harjoittavan on ni mettävä sähkötöiden
johtaja ennen toi mi nnan aloittamista. (KTMp 5 1 6/1 996 7§) (2 p.) ± Sähköurakoitsi jan sähkötöiden johtajan tulee olla toi mi nnan harjoi tta
ja tai tällaista toi mi ntaa harjoittavan palvel uksessa. (STL 41 0/1 996 9§) (2 p.) Uusi sähkötöi den johtaja on ni mettävä kuukauden kul uessa si i tä, kun sähkötöiden j ohtaja vai htuu tai on estynyt hoi tamasta tehtäväänsä muuten kuin lyhytai kaisen poissaolon vuoksi. (KTMp 51 6/1 996 7§) (2 p.). 2. Sähköpätevyys 1 oikeuttaa toimimaan hissien rakennustöi den johtajana. (2 p.) ± käytönjohtajana l uokan 2 D sähköl ai ttei stossa. (2 p.) ± käytönjohtajana luokan 2 C sähköl aitteistossa, jos käytönjohtaja on sellaisen yrityksen palveluksessa, jol la on sähkölai tteiston haltijan kanssa sähköl ai tteistoa koskeva kunnossapitosopi mus. (2 p.) ( KTMp 51 6 §§1 3, 1 5, KTMp 51 7 §§2). 3. Sähkölaitteiston haltijan on ± huolehdittava si i tä, että sähkölai tteistossa havaitut puutteet j a vi at poistetaan ri i ttävän nopeasti . ( 2p. ) ( KTMp/51 7/1 0§) ± huolehdittava si itä, että l aitteistolIe tehdään määräai kai starkastus 1 5 vuoden väl ei n, kun on kyseessä eni ntään 1 000 V ni mell i sjänni ttei
nen sähkölaittei sto teol l isuuskii nteistössä, jonka l i i ttymisteho on 1 000 kVA. (2 p.) (KTKp 51 7/1 2§) ni mettävä käytön j ohtaja kolmen kuukauden kul uessa sähköl ai tteis
ton käyttöönotosta, kun on kyseessä eni ntään 1 000 V sähköl ai tteisto teol l i suuski i nteistössä, jonka l i i ttymisteho on 1 600 kV A. (2 p. ) ( KTMp 51 612 §). 4. Sähkölaitteiston kunnossapito-ohjelman saa eni ntään 1 000 V l ai tteistossa korvata ai na l aitteiden ja l ai tteistojen käyttö- ja huolto-ohjei l l a. (2 p.) (KTMp 51 71 §2, 1 1 ) muutostyölle ei edellytetä varmennustarkastusta, kun muutostyö koh
distuu sähköl ai tteistoon räjähdysvaaral l i sessa ti lassa, jossa vaaral l i sen kemi kaal i n varastoi nti vaatii lupaa j a muutostyöl l e on säädösten mu
kaan tehtävä pöytäki rj a käyttöönottotarkastuksesta. (2 p. ) ( KTMp 51 7/1 996 §5) Z
± käyttöönottotarkastuksesta ei välttämättä tarvitse tehdä käyttöönotto
tarkastuspöytäkirjaa, jos työ kohdi stuu enintään 1 000 V sähkölaitteis
ton yksi ttäisten kojeiden syöttöön l i i ttyvi i n muutostöi hi n. (2 p. ) (KTMp 51 7/1 996 §4). 5. Yli 1 000 V laitteistoissa ± avojohdon työmaadoittamiseen ri i ttää yksi työmaadoitus samassa pyl
väässä, j ossa työskentely tapahtuu, kun yhtään johdinta ei työkohtees
sa ol e poi kki tai katkaista. (3 p.) (SFS 6002/6.2.4.3) puomi l l a suojatun kosketussuojaamattoman kytki nl aitoksen hoito
käytävän lattian puhdistuksen saa tehtävään perehdytetty si ivooja suo
rittaa yksi n. (3 p.) (SFS 6002/4.2 ja l i ite Z) ± tehtävät jänni tetyöt vaativat ai na työmenetelmäkohtai sten erityisohjei
den käyttämi stä. (3 p.) (SFS 6002/ taul ukko Y3). 6. Käyttöjännitteestä erotettu laitoksen osa on työmaadoitettava työn ajaksi aina, kun on kyseessä ± jakokeskuksen kiskostoon kohdistuva työ, kun keskuksen ni mel l i svi rta on 1 500 A. (3 p.) ± avojohtoon kohdistuva työ. (3 p.) ± yl i 1 000 V sähkölaitteistoon kohdistuva työ. (3 p.) (KTMp 1 1 94/1 999 §29f§ ja SFS 6002/6. 2. 4. 1 ). 7. Jokaiseen sähkötyökohteeseen on nimettävä riittävän ammattitaitoinen henkilö valvomaan työnaikaista sähköturvallisuutta. Hän voi osallistua työ
hön tai tehdä sen kokonaisuudessaan itse. Joka tilanteessa on oltava selvil
lä, kenell e työnaikaisen sähköturvallisuuden valvonta kulloinkin kuuluu. Miten työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja on nimettävä? (4p.) Vastaus: Si l loin, kun työkohteessa on useita henki l öitä tai jos työkohteessa työsken
telee usean työnantajan palveluksessa olevi a henkilöitä, on työnai kai sen sähköturval l i suuden valvonta määriteltävä yl eensä ki rj al l i sesti. (2 p. ) Jos työn organi soi nti ja tehtävät ovat ri i ttävän selväpi i rteisiä, valvonta voi
daan määri tel l ä suul l i sesti tai ennalta sovitun käytännön mukai sesti. (2 p. ) (KTMp 1 1 94/1 999 § 29c ja SFS 6002/1 i i te X. 4) . 8. Työntekijä j outuu työskentelemään 20 kV kojeistolla, jota ei voi tehdä ko
konaan jännitteettömäksi. Työalue ulottuu noin 1 m päähän jännitteisestä osasta, jolloin työ tehdään ns. lähityönä. a) Mitä ammattitaitovaati muksia on asetettu työntekijäl l e? (3 p. ) b) Miten työntekijän tulee menetel lä, j otta työn voi tehdä turval l i sesti? (6 p.) ) ) ) ) Vastaus: a) Työntekijän on oltava työhön ri i ttävästi opastettu henki l ö tai sähkö
al an ammattihenkilö. (3 p. ) b) Työalue pitää määritel l ä etukäteen ja merki ttävä selvästi mi tkä osat tai kennot on tehty jännitteettömäksi ja mitkä ovat jännittei si ä. Tarvittaes
sa suojaamiseen käytetään si i rrettäviä suojal evyjä tai työskentelysuo
j i a, joi l la estetään jännitteistenosien koskettami nen tai jänni tetyöal u
eel l e ulottumi nen. (6 p. ) (SFS 6002/1 i ite Z. l ) . OSA I I : Tehtävät 9-1 8 (maksimipistemäärä 66 p., hyväksymisraja on 44 p.) 9. Millainen on perustusmaadoituselektrodi? (3 p.) Vastaus: Yl eensä suljetun renkaan muotoinen johtava osa, j oka on upotettu maahan rakennuksen perustusten al l e tai ensisijaisesti upotettu rakennuksen perus
tuksen betoni i n. (SFS 6000/ 826-1 3-08) 1 0. Sähköisellä erotuksella suojattujen virtapiirien ± jännite ei saa ylittää 500 volttia. (2 p.) taipuisien I i i täntäkaapeleiden on oltava kokonaan peitettynä si ltä osin kuin on todennäköistä, että ne vahingoittuvat mekaanisesti. (2 p.) ± jännitteel l e al tti ita osia ei saa kytkeä mui tten pi i rien suojajohti mi i n, jännitteel l e al tti i si i n osi i n tai maahan. (2 p. ) (SFS 6000/ 41 3. 3.2, 41 3.3.4, 41 3. 3. 6) 1 1 . Asuntoalueelle 2,6 m korkeudelle puistoon asennetun ulkovalaisimen ± pitää olla kotelointiluokaltaan ai nakin !í23. (2 p.) valonlähde saa olla vaihdettavissa ilman työkal ua. (2 p.) ± asennus voidaan toteuttaa suojausl uokkaan !!. (2 p.) (SFS 6000/71 4.51 , 71 4. 41 0. 3.4, 71 4.41 3. 2). 1 2. Sähköurakoitsija tekee uuden asuinkerrostalon sähköasennukset. Mitä tie
toja urakoitsijan on ainakin merkittävä käyttöönotto tarkastuksen mittauk
sista tarkastuspöytäkirjaan? (5 p.) Vastaus: Tarkastuspöytäki rjaan tulee merkitä mittauksi sta ai nakin seuraavat tiedot: eristysresistanssimittauksista kaikki mittaustul okset si l mukkai npedanssimittauksi sta kaikki mi ttaustul okset, yleensä keskus
al ueittai n epäedull isimmassa pi steessä vi kavirtasuoj ien mittaustul okset jatkuvuusmi ttauksi sta vaati musten toteutumi nen keskuskohtai sesti kiertosuunta keskuskohtaisesti. (01 -2009/61 2. 9) J
13. IImajohdoilla ei j ohdon pyl vääl lä saa koskaan ol la al l e 2 m korkeudel la maasta as
kel mia tai vastaavia ul konemia. (2 p.) (SFS-käsi ki rja/ 1 1 . l S. F1 . 1 ) on harukset merkittävä ai na keltamusti l la harusmerkei l lä. (2 p. ) (SFS-käsi ki rja/ 1 1 . 1 S. F1 . 2) . ± on vähi ntään 1 1 0 kV johdon kaikki pylväät varustettava sähkön vaa
ral li suudesta varoi ttavi l l a varoituski l vi l l ä. (2 p. ) (SFS-käsi ki rja/1 1 . 1 S. Fi . 1 ). 1 4. Täydennä puuttuvat kohdat a) 20 kV i lmajohdon vaakasuoran etäi syyden l ämmitetyn rakennuksen i kkunoi hi n ja parvekkei si i n on oltava vähintään 5/22 D. (2 p. ) (SFS
käsi kirj a 601/S. 4. S. 2. FJ. 1 ) b) Yhteispylväsrakenteissa on 45 kV suurjänni teavojohdon vi rtajohtimen vähi mmäi setäisyyden risteävästä 20 kV suurjänni teri ippujohdosta ol
tava vähintään 1 /98 D. ( 2 p. ) (SFS-käsi ki rj a 601 /S.4.S.4.F1.3 si vu 202) c) 20 kV i lmajohdon virtajohti men vähi mmäi setäisyys l uumupuusta on 4/22 D. (2 p. ) (SFS-käsi ki rj a 601 /taul ukko 5. 4.4/ FI. 2 sivu 1 95). 1 5. Yli 1 000 V sisäkytkinlaitoksen ± hoitokäytävän on oltava vähi ntään 0,8 m leveä. (2 p.) (SFS 6001 /6.5.4) hoitokäytävältä on aina oltava poi stumi smahdol l isuus molemmissa päi ssä. (2 p.) (SFS 6001 /6. 5.4) ± mekaani nen i l manvai htojärjestelmä on sijoi tettava si ten, että tarkas
tus ja kunnossapito voidaan suorittaa kojeiston ol l essa käytössä. (2 p.) (SFS 6001 /6. 5. 7). 1 6. Yli 1 000 V asennuksissa sähköal ueen aidan on ol tava vähi ntään 2, 5 m korkea. (2 p. ) (SFS 6001 /6. 2. 6) aidan sisäpuol el l a olevissa avoi mi ssa ul koasennuksi ssa kosketussuo
jaamattomien, paljaiden jänni ttei sten osien etäisyyden maan pi nnasta on oltava vähi ntään 3 metriä. (2 p.) (SFS 6001/6. 2) ± sähkötilaan si joi tetun kytki nl ai toksen jänni tteiset osat katsotaan l uotet
tavasti erotetuksi muusta sähköti lasta, jos kytki nl ai tos on kotel oi ntil uo
kaltaan vähintään IP 2X. (2 p. ) (SFS 6001 /7. 1 . 3. 2) ± kaikki sisäänkäyntiovet sähköti l oi hi n on varustettava ul kopuolel-
ta näkyväl l ä sähkön vaaral l i suudesta varoittaval l a ki l vellä. (2 p. ) (SFS 6001 /7.8.3) 1 7. Yli 1 000 V uudisasennuksissa ± maadoi tuseroUi men kosketti mien asento on voitava tarkistaa joko suo
raan näkyvän erotusväl i n tai mekaanisen asennonosoituksen avul la. (2 p.) (SFS 6001 /5. 2. 1 . 1 ) ) ) ) ) ) ) + maadoituserotti met on asennettava si ten, että ne ei vät voi toimia ta
hattomasti käyttövivustoon manuaal i sesti kohdistuvasta voimasta. (2 p.) (SFS 6001 /5. 2. 1 . 2) apuenergian avul la ohjatut maadoituserottimet on asennettava ni in, ettei ni i tä voi sul kea j a avata pai kal l i sesti. (2 p.) (SFS 6001/8. 1 . 1 0). 1 8. Pääosin hyllylle asennetun, 50 A gG-sulakkeilla ylikuormitukselta suojatun, AMCMK 3x25+ 1 0 Cu nousujohdon pituus on 60 m. Laske riittääkö oikosul
kuvirta 5 s poiskytkentäajalla, kun Ik johdon alkupäässä on 1 ,2 kA? Laskut on esitettävä. Onnistuuko ko. tapauksessa myös 0,4 s poiskytkentä? ( 1 4 p. ) Vastaus: Al kuti l anteen (|_" 1 200 A) muuntami nen i mpedanssi ksi . Z ¯ cxUl
3 x !_(2 p) Z ¯ (0,95x400) V: (
3x1 200) A ¯ 0, 1 83 !(2 p ) ¿¿¡__
__ = ( 1 ,492+2,246) nkm x 0,06 km = 0,2243 ! ( 2 p) ( Dl 1 taul ukko 41 . 6) I mpedanssi johdon päässä Z = 0, 1 83 !+ 0,224 L= 0,407 ! ( 2 p) Pal uu oi kosul kuvirtaan !_= cxU/
3xZ !_= (0,95x400) V: (v3xO,407) != 539 A (2 p) Vertai l u D 1 taul ukkoon 41 . 5. 50 A gG-tyypin sulake vaatii 250 A oi kosul ku
vi rtaa toi miakseen vi i dessä sekunni ssa. Suojaus toi mi i tarkoitetul l a taval
la. (2 p). Samasta taul ukosta nähdään, että 0,4 s poiskytkentä vaatii 470 A, joten myös se toteutuu. (2 p) (D1 /41 . 2). D
) ) ) ) ) 1 7 TUKESI N SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKI NTOJEN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 7.1 SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 1 1 11201 0 25.1 1 .201 0 Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edel lyttää molemmista osista eri k
seen noi n 2/3 pi stemäärää maksi mi pistemäärästä. Vastaa vaihtoehtokysymyksi i n merkitsemäl l ä ± oi keana pi detyn väitteen kohdal l e ja vääränä pidetyn väitteen kohdal l e tai jätä viiva tyhjäksi , el l et ole varma väitteen pai kkansa pitävyydestä. Vai htoehtotehtävät ja täydennettävät tehtävät arvostellaan siten, että oi keasta vastauksesta saat 2
3 pistettä/väite riippuen väitteen tärkeydestä. Vastatessasi väärin väitteeseen tai vaihtoehtotehtävään saat yhden virhepisteen. Tyhjästä vi ivasta saat 0 pi stettä. Ki rjal l i si sta ja l askennal l isi sta tehtävistä saat täysin oi keasta vastauksesta piste
määrän, joka on merkitty kysymyksen kohdal le sul kui hin. Ki rjal l i si ssa tehtävissä ei riitä pelkkä viittaus johonkin säädösten pykäl ään. Tut
ki ntokysymykset on laadittu si itä lähtökohdasta, että ni i hi n vastataan tutki n
tovaati musjul kai sujen vaati muksia noudattaen. On syytä ki i nnittää huomiota sellaisiin sanoihin kuin aina ja vähintään, jotka saattavat muuttaa väitteen sisältöä. OSA 1: Tehtävät 1 -8 (maksimipistemäärä 62 pistettä, hyväksymisraja on 41 pistettä) 1 . Henkilö, j olla on sähköpätevyys 1 , voi toimia ± sähkötöiden johtajana pienjänni tteisen sähkölaitteiston kokoonpano
työssä. ( 2 p. ) ± käytönjohtajana luokan 2c sähkölaitteistossa. (2 p.) ai na työnai kaisen sähköturval l i suuden valvojana. (2 p,) (KTMp 51 6 §§1 3, KTMp 51 7 §2, SFS 6002 l i ite XlX.4) 2. Sähkölaitteiston haltijan on ± huolehdittava si itä, että sähkölaitteistossa havaitut puutteet ja viat poistetaan ri ittävän nopeasti . (2 p. ) (KTMp/51 7/1 O§) huolehdittava si itä, että l ai tteistol I e tehdään määräai kai starkastus 1 5 vuoden väl ei n, kun on kyseessä eni ntään 1 000 V nimel l i sjänni tteinen sähkölaitteisto teol l i suuski i nteistössä, jonka I i ittymisteho on yl i 1 600 kVA. (2 p.) (KTKp 51 7/1 2§) ni mettävä käytön johtaja, jonka on ai na oltava sähkölaitteiston hal
ti jan pal vel uksessa, kun on kyseessä eni ntään 1 000 V sähkölaitteisto teol l isuuski i nteistössä, jonka l i ittymi steho on yl i 1 600 kV A. (2 p.) (KT
Mp 51 6/2 §) Z
3. Jännitetyötä on tahaton jänni tetyöal ueel l e joutumi nen ja/tai tahaton jänni tteisten osi
en koskemi nen. (3 p.) (SFS 600211 i ite Y15) jännitteettömyyden toteami nen rakenteesta, kun koteloi nti l uokka on I PXXB. (3 p.) (SFS 6002/taul ukko Y. 2) ± j ännitteisen johti men i rrottami nen rivi l i i ttimestä.(3 p.) (SFS 6002/tau
l ukko Y3). 4. Sähkötyöturvallisuusstandardissa lähialueella tarkoitetaan ti l aa sähköpääkeskuksen edessä. (2 p.) ± jänni tetyöal uetta ympäröivää rajoi tettua ti l aa. (2 p.) jännitteisten osien ympäri l l ä olevaa tilaa, jonne ulotuttaessa eri stysta
so sähköiskun välttämi seksi ei ole ri i ttävä i l man suojaustoi menpiteitä. (2 p.) (SFS 6002/3. 3. 3). 5. Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojaksi saa nimetä sähköurakoi nti l i i kkeen toi mi stossa työskentelevän työnjohtajan. ( 2 p.) ± sähkötöiden johtajan, joka osal l i stuu sähkötöiden tekemiseen. (2 p.) kesäharjoittel i jan, joka opiskelee ammattiopistossa sähköal aa ja on saanut sähkötyöturval l isuuskoul utuksen mutta hänel lä ei ol e ai empaa työkokemusta sähkötöi stä. (2 p.) ± kyseiseen työhön opastetun ri i ttävän ammattitaitoisen sähköasentajan. (2 p.) (SFS 6002/5. 2. 1 ). 6. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. Työskentelysuoj an kosketussuoj aamattomaan j änni tteiseen l ai ttei stoon saa l ai ttaa pai kal l een tehtävään opastettu henki l ö, jol l a ei ol e sähkö
alan koul utusta ja työkokemusta. (3 p.) (SFS 6002/taul ukko Y. 2) ± Avojohdoi l la tehtäviä jännitetöitä pitää ai na ol l a tekemässä vähi ntään kaksi sähköal an ammatti henki l öä, joi l l a on työmenetel mäkohtai nen koulutus kyseiseen jänni tetyöhön. (3 p. ) (SFS 6002/taul ukko Y 3 j a sen esimerkit) ± Suurjännitelai tteistoissa tapahtuvan jänni tetyön tekeminen vaatii ai na työryhmän, jossa on vähi ntään kaksi jänni tetyökoulutuksen saanutta sähköalan ammatti henkilöä. (3 p.) (SFS 6002/ Y. 1 0). 7. Työmaadoittaminen pitää tehdä työskenneltäessä ± suurjänni tei l majohdoi l l a. (3 p.) ± pi enjännitteisi l l ä avojohdoi l l a. (3 p. ) 63 A ryhmäkeskuksen moottori l ähdössä. (3 p.) (SFS 6002/6. 2. 4), 8. J ännitetyöalueen ulkorajan mitta on pi enjännitel ai tteistoi l l a ai na 0,2 m. (3 p.) (SFS 6002/taul ukko Y. 1 ) ± pienjännitei l majohdoi l l a 0,5 m. (3 p.) (SFS 6002/taul ukko Y. 1 ) ± 20 kV i l majohdoi l l a ai naki n 1 , 0 m. (3 p.) (SFS 6002/taul ukko Y. 1 ). ) ) ) ) OSA I I: Tehtävät 9-1 8 (maksimipistemäärä 64 pistettä, hyväksymisraja on 42 pistettä) . 9. Käyttöönottotarkastusmittauksia, j otka tehdään jännitteettömässä asen
nuksessa, ovat ± suojajohtimen jatkuvuuden mittaami nen. (2 p. ) ± eristysresistanssin mi ttaami nen. (2 p.) si l mukkaimpedanssin mittaami nen. (2 p.) (D1 /B02 sivut 31 2, 31 3, 320) . 1 0. Uudisrakennuksissa suojaavan potentiaali ntasausjohtimen, joka l i itetään päämaadoitus
ki skoon, poi kki pi nnan on oltava vähi ntään 1 6 mm2 Cu. (2 p.) (SFS 6000/544.1 .1 ) saa TN-järjestelmässä käyttää ki i nteästi asennetui ssa johdoissa PEN
johdi nta, jos johti mien poikkipi nta on vähintään 6 mm2 Cu. ( 2 p. ) (SFS 6000/543.4.1 ) l i säpotenti aal i ntasausjohtimen poi kkipinnan on ol tava vähin
tään 4 mm2 Cu, jos johdin on mekaanisesti suojattu. (2 p.) (SFS 6000/544.2.2) ± kaapel i hyllyjä ei saa käyttää suojajohtimena. (2 p. ) (SFS 6000/543. 2. ). 1 1 . Mikä on maadoitusten tarkoitus sähköturvallisuuden kannalta? (8 p.) Vastaus: Sähköturval l isuuden kannalta maadoi tusten tarkoitus on: rajoi ttaa vikatapauksissa esi i ntyviä kosketusjännitteitä ja askeljännit
teitä estää vaaral l isten jänni tteiden si i rtymistä järjestel mästä toiseen estää vaaral l isten vuotovirtojen, ki pi nöiden ja val okaarien syntymi nen l uoda toimi ntaedel lytykset maasul ku- ja vikasuoj aukselle. (01 -
2009/54.1 ). 1 2. Suojajohtimena on yleensä käytettävä kelta-vihreäraitaista johdinta. Missä tapauksissa suojajohtimena saa käyttää muun väristä johdinta ja mi
ten j ohtimet on näissä tapauksissa merkittävä? (6 p.) . Vastaus: Kaapel ei ssa, joi ssa on yl i 5 johdi nta, kuki n johdi n on tunnistettava värei l l ä tai numeroi l l a SFS-EN 60446 mukai sesti. Numeroi l l a tunnistettava johdi n, jota käytetään suojajohtimena, on merkittävä kussaki n l i itoskohdassa kel
tavi hreäl l ä l isämerki nnäl l ä. (2 p.) (SFS 6000/51 4. 3. 2) . Vaipal l i si a yksijohdinkaapeleita ja eri stettyjä johti mi a, jotka ovat ni itä kos
kevien standardien mukaisia ja joita ei ole saatavi l l a kel tavi hreäl l ä eri styk
sel l ä varustettuna esi m. suuri l l a yl i 1 6 mm2 poi kki pi nnoi l la, voidaan käyt
tää suojajohtimena, jos kaikissa l i itoskohdissa käytetään kelta-vi hreää l i sä
merki ntää. (2 p.) (SFS 6000/51 4. 3. 3). J
Kun suojajohtimena käytetään kaapel i n konsentrista j ohdi nta, metal l ivaip
paa tai armeerausta. (2 p.)(SFS 6000/51 4. 3. 5). 1 3. Vi i 1 000 V laitteistoissa on nestejäähdytteiset muuntajat varustettava sisäasennuksissa aina öl
jykuopal l a tai yhdistel mäl lä, jossa on muuntajakohtai set öljykuopat ja yhteinen keräi lysäi l i ö. (2 p. ) (SFS 6001 /7. 7. 1 . 1 ) ± SF6-asennustilojen al l a olevien ja ni i hi n l i i ttyvien kotel oiden, ka
navien, syvennyksien tai kui l ujen on oltava tuul ettuvi a. (2 p.) (SFS 6001 /7. 7.2) ± sähköti l ojen sisäänkäyntiovien pitää avautua ai na ul ospäin. (2 p.) (SFS 6001 /6.5.5) . 1 4. Vi i 1 000 V asennuksissa ± maadoituserottimen kosketti mi en asento on voitava tarkistaa joko suo
raan näkyvän erotusväl i n tai mekaanisen asennonosoituksen avul la. (2 p.) (SFS 6001 /5. 2. 1 . 1 ) ± maadoituserottimet on asennettava siten, että ne eivät voi toi mi a tahattomasti käyttövi vustoon manuaal isesti kohdi stuvasta voimasta. ( 2 p.) '(SFS 6001 /5. 2. 1 . 2) ± apuenergian avul l a ohjatut maadoituserottimet on voitava sul kea j a avata paikall isesti. (2 p. ) (SFS 6001/8. 1 . 1 0). 1 5. Vii 1 000 N asennuksissa sähköal ueen aidan on oltava vähi ntään 3 m korkea. (2 p.) (SFS 6001 /6. 2. 6) aidan sisäpuolel l a olevissa avoi mi ssa ul koasennuksi ssa kosketussuo
jaamattomien, paljai den jännitteisten osien etäi syys maan pinnasta saa 1 0 kV l ai tteistol l a ol l a 2,75 metri ä. (2 p. ) (SFS 6001 /6.2) ± sähkötilaan sijoitetun kytki nl ai toksen jännitteiset osat katsotaan l uotet
tavasti erotetuksi muusta sähkötil asta, jos kytki nl ai tos on kotelointil uo
kaltaan vähintään I P 2X. (2 p.) (SFS 6001 /7. 1 . 3. 2). 1 6. IImaj ohdoilla ± I l majohdon johdi n ei saa olla l ämmi tettävän rakennuksen mi nkään osan yläpuol el l a. (2 p. ) (SFS-käsi ki rja 601 /5. 4. 5. 2) ± I l maj ohdon ylittäessä tien, joka kuul uu erikoiskorkeiden kuljetusten tieverkkoon, johdon etäi syyden tiestä pitää täyttää Suomen tieviran
omai sten asettamat vaati mukset. (2 p.) (SFS-käsi ki rja 601/S. 4. S.3/FI . 1 ) Etäisyyden i l majohdon pylväästä tien reunaan on ol tava vähi ntään 4 metri ä. (2 p.) (SFS-käsi ki rja 601 /S. 4. 5. 3/FI . 1 ). ) \ J ) 1 7. Täydennä puuttuvat kohdat 20 kV i l majohdon vaakasuora etäi syys kerrostal on parvekkeesta on oltava vähi ntään 5,22 m. (2 p.) (SFS-käsi ki rj a 601/5.4. 5. 2). Pienjänniteri i ppuki errekaapel i n ja 20 kV avojohdon vai hejohti mi en väl i sen etäisyyden yhteispylväsrakenteessa on oltava vähi ntään 1 ,72 m. (2 p. ) (SFS
käsi ki rja 601/5. 4. 5.4raul ukko 1 ). Yksityistien yl i kul kevan uuden pienjänniteri i ppuki errekaapel i n etäi
syys maan pi nnasta on ol tava vähi ntään 5,5 m. (2 p.) (SFS-käsi ki rj a 6011 5. 4. 5. 3). 1 8. Jakelumuuntamolla käytetään suurjännitepuolen ja pienjännitepuolen maadoittamiseen yhteistä el ektrodia. Muuntopiirin maadoitusjännitteen on tavallisesti '
oltava enintään kaksin
kertainen verrattuna sallittuun kosketusjännitteeseen. Kuinka suuri saa tällöin muuntopiirin maadoitusimpedanssi olla 1 0 A maa
sulkuvirralla, kun maasulkuvirran laukaisuaika on 1 ,5 s1 (6 p.) Vastaus: U
E � 2xU
TP on 1 , 5 sekunni l l a kuvan 9. 1 mukaan noin 90 V. (3 p. ) U
E � 2x90 V � 1 80 V (l p) ZE � UE/I E � 1 80 V/l 0 A � 1 8 !(2 p. ) (SFS 6001 /9.4). b
) ) ) 1 7.2 SÄHKÖTURVALlISUUSTUTKI NTO 1 1/201 1 1 4.4.201 1 Tutki nto on kaksiosai nen. Tutkinnon läpäisy edel lyttää mol emmi sta osi sta eri k
seen noi n 2/3 pistemäärää maksi mi pi stemäärästä. OSA I: Tehtävät 1-8 (maksimipistemäärä 52 pistettä, hyväksymisraja on 34 pistettä) 1 . Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisest i. ± Sähköurakoi ntitoi mi ntaa harjoittavan on ni mettävä sähkötöiden joh taja ennen toi mi nnan aloittamista. (KTMp 51 6/1 996 7§) (2 p.) ± Sähköurakoi tsijan sähkötöiden johtajan tulee ol l a toi mi nnan harjoitta
ja tai tällai sta toi mi ntaa harjoittavan palveluksessa. (STL 41 0/1 996 9§) (2 p.) ± Jos sähköurakoitsi jan toi mi nnassa havaitaan sähköturval l isuuden kan
nalta vakavia puutteita, voi urakoitsijan sähkötöiden johtaja joutua suorittamaan sähköturval l i suustutkinnon uudel leen. (STL muutos 1 072 § 26) (2 p.). 2. Sähköpätevyys 1 oikeuttaa toimimaan hi ssien rakennustöiden johtajana. (2 p.) ± käytönjohtajana l uokan 2 D sähkölaitteistossa. (2 p.) ± käytönjohtajana l uokan 2 C sähkölaitteistossa. (2 p.) (KTMp 51 6 §§1 3, 1 5, KTMp 51 7 §2). 3. SähkölaiUeiston varmennustarkastus on teetätettävä ai na ennen kui n sähkölaitteisto otetaan varsi nai seen käyttötarkoitukseen. (2 p. ) ± varmennustarkastuksen saa tehdä vai n valtuutettu tarkastaja tai -tar
kastuslaitos. (2 p. ) (tämä hylätään) varmennustarkastuksesta on tehtävä ai na i l moitus Turval l isuus- ja ke
mi kaal ivirastol l e. (2 p.) (KTMp 51 7: §7, §8, §1 7). 4. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. Sähkölaitteiston käyttöönottotarkastuksesta on tehtävä aina käyttöön
ottotarkastuspöytäki rja. (2 p.) (KTMp 51 71 §4) Sähkölaitteistol I e on käyttöönottotarkastuksen l i säksi tehtävä ai na var
mennustarkastus. (2 p.) (KTMp 51 7/1 996 §5) ± Jos varmennustarkastuksessa havaitaan vakavia puutteita, on tarkasta
j an määrättävä tarkastuksen kohteena ol eva sähköl ai tteisto tarkastetta
vaksi uudelleen. (2 p. ) (STL muutos 1 072 § 30). 5. Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojana voi toimia henkilö, ± j oka toi mi i yrityksen sähkötöiden johtajana. (2 p. ) ± jol l a on säädösten edel lyttämä kelpoisuus tehdä itsenäisesti oman al ansa sähkötöitä. (2 p. ) Z
j oka on sähköal an opi skelija, ei kä hänel lä ole vi el ä työkokemusta sähköal alta. (2 p. ) (SFS 6002/X. 4). 6. Työmaadoittamisen tarkoituksena on testata suojalaittei den toimintaa, kuten esi merki ksi selektiivi syyttä. (2 p. ) ± estää työkohteen tul emi nen jänni tteiseksi esi m. vi rhetoi mi nnan taki a. (2 p.) ± ehkäi stä i l mastol l i sen yl ijännitteen pääsy työkohteeseen. (2 p.) (SFS 6002/6.2.4. 1 ). 7. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. Työskentelysuoja n kosketussuojaamattomaan j änni tteiseen l ai ttei stoon saa l ai ttaa pai kal l een tehtävään opastettu henki l ö, jol l a ei ol e sähkö
al an koulutusta ja työkokemusta. (3 p.) (SFS 6002/taul ukko Y. 2) ± Avojohdoi l l a tehtävi ä jännitetöitä pi tää aina ol l a tekemässä vähi ntään kaksi sähköal an ammattihenki l öä, j oi l la on työmenetelmäkohtai nen koul utus kysei seen jännitetyöhön. (3 p.) (SFS 6002/taul ukko Y 3 j a sen esi merkit) ± Suurjänni telai ttei stoissa tapahtuvan j ännitetyön tekemi nen vaati i ai na työryhmän, jossa on vähi ntään kaksi jännitetyökoul utuksen saanutta sähköalan ammatti henki löä.(3 p. ) ( SFS 60021 Y. 1 0). ö. Työmaadoittaminen pitää tehdä työskenneltäessä ± suurjännitei l maj ohdoi l la. (3 p. ) ± pi enjännitteisi l l ä avojohdoi l l a. (3 p. ) 63 A ryhmäkeskuksen moottori l ähdössä. ( 3 p. ) (SFS 6002/6. 2. 4). OSA I I : Tehtävät 9-1 8 (maksimipistemäärä 66 p., hyväksymisraja on 44 p.) 9. Vikavi rtasuojakytkimen käyttövaatimukset ovat lisääntyneet. Enintään 30 mA vikavi rtasuojakytkin vaaditaan uusissa asuinrakennuksissa aina lisäsuo
jaksi, kun se syöttää pistotulpalla l i i tettyä asunnon keittiön jääkaappi-pakastinta. (2 p. ) ± l ämmi nvesivaraaj aa löylyhuoneen l auteiden al l a( 2 p. ). ± val ai stusta (230 V) sui hkuhuoneessa. (2 p.) (SFS 6000/l iite 41 X/s. 1 45, 701 .401 . 41 5. 1 , 703. 41 5). 1 0. Ryhmän 1 ja 2 lääkintätiloissa ± IT, TN, ja TT-j ärj estelmissä suuri n jatkuva kosketusjännite ei saa yl it
tää 25 V. (2 p. ) ± vaaditaan varaval ai stus. (2 p.) on syötönvai htoautomatiikan toi mi ntakoe tehtävä kahden vuoden väl ei n. (2 p.) (SFS 6000/71 0.41 1 .3. 2, 71 0.556. 7. 5, 71 0. 62). ) 1 1 . Jakokeskuksen suojaustoi menpiteet voivat ol l a normaal ia I i evemmät, jos keskus asen
netaan omakotitalossa eri l l iseen, vai n jakokeskuksel l e varattuun ti
laan, joka on l uki ttava. (2 p.) (SFS 6000/81 0.6) kotelointi l uokan on oltava vähi ntään I P 44, jos se asennetaan pai k
kaan, jossa jakokeskusta pääsevät käsittelemään maal l i kot. (2 p.) (SFS 6000/81 0.4) ± jännitteisenä käsiteltävät varokkeet, pääkytkin ja käyttötoimenpiteenä käsiteltävät osittai n kosketussuojatut kojeet on asennettava l ai tteen tai l ai ttei ston osan keski l i njasta mi tattuna vähintään 0,4 m ja eni ntään 2,0 m korkeuteen hoi totasosta. ( 2 p.) (SFS 6000/81 0.4). 1 2. Mikä on maadoitusten tarkoitus sähkö turvallisuuden kannalta? (8 p.) Vastaus: Sähköturval l i suuden kannal ta maadoitusten tarkoitus on: rajoi ttaa vi katapauksissa esi i ntyvi ä kosketusj änni tteitä ja askeljännit
teitä estää vaaral l i sten jänni tteiden si i rtymi stä järjestelmästä toiseen estää vaaral l i sten vuotovi rtojen, ki pi nöiden ja valokaarien syntymi nen l uoda toimi ntaedel lytykset maasul ku- ja vikasuojauksel le. ( Dl
2009/54. 1 ). 1 3. IImajohdoilla ± 1 1 0 kV i l majohdon kai kki pylväät on varustettava sähkön vaaral l isuu
desta varoittavi l la varoituski l vi l l ä. (2 p.) (SFS-käsiki rja/1 1 . 1 5. Fi . 1 ) ± I l majohdon johdi n ei saa ol l a l ämmi tettävän rakennuksen mi nkään osan yläpuolel l a. (2 p. ) (SFS-käsi ki rja 601 /5. 4. 5. 2) Etäi syyden i l majohdon pylväästä tien reunaan on oltava vähi ntään 4 metriä. (2 p.) (SFS-käsi ki rja 601/5. 4. 5.3/FI . 1 ). 1 4. Yli 1 000 V laitteistoissa on nestejäähdytteiset muuntajat varustettava si säasennuksissa ai na öl
jykuopalla tai yhdistelmällä, jossa on muuntajakohtaiset öljykuopat ja yhteinen keräi l ysäi l i ö. (2 p.) (SFS 6001 /7. 7. 1 .1 ) ± SF6-asennusti lojen al l a olevien ja ni i hi n l i ittyvien koteloiden, ka
navien, syvennyksien tai kui l ujen on oltava tuufettuvia. (2 p.) (SFS 6001 /7.7.2) on ul kona sijaitsevassa sähkötilassa 1 MVA muuntaja sijoitettava vä
hi ntään 5 m päähän mui sta muuntaj ista tai kohteista. (2 p. ) (SFS 6001/7. 6. 2. 1 ). 15. vi i 1 000 V asennuksissa ± maadoi tuserottimen kosketti mi en asento on voitava tarkistaa j oko suo
raan näkyvän erotusväl i n tai mekaanisen asennonosoituksen avul l a. (2 p.) (SFS 6001 /5. 2. 1 . 1 ) J
± maadoituserottimet on asennettava siten, että ne eivät voi toi mi a ta
hattomasti käyttövivustoon manuaal isesti kohdistuvasta voimasta. ( 2 p.) (SFS 6001 /5. 2. 1 .2) ± apuenergi an avul l a ohjatut maadoituserotti met on voitava sul kea ja avata pai kal l i sesti. (2 p.) (SFS 6001 /8. 1 . 1 0). 1 6. Täydennä puuttuvat kohdat Yli 1 000 V asennuksissa Sähköalueen ai dan al empi reuna ei saa olla yl i 50 mm maanpi nnasta. (2 p. ) (SFS 6001 /6. 2. 6) Ai dan sisäpuol el l a olevissa avoi mi ssa ul koasennuksissa kosketussuojaa
mattomien, palj aiden jännitteisten osien etäisyys maan pinnasta on 1 0 kV l ai ttei stol l a ol tava vähi ntään.lmetriä. (2 p.) ( SFS 6001/6. 2) Sähkötilaan si joi tetun kytki nl ai toksen jännitteiset osat katsotaan l uotetta
vasti erotetuksi muusta sähköti lasta, jos kytki nl ai tos on kotel oi nti l uokal
taan vähintään I P ZX . (2 p.) (SFS 6001 /7.1. 3. 2). 1 7. Täydennä puuttuvat kohdat Pi enjänniteri i ppuki errekaapel i n ja 20 kV avojohdon vai hejohti mi en väl i
sen etäisyyden yhteispylväsrakenteessa on oltava vähi ntään 1,¯Z D. (2 p. ) (SFS-käsi ki rj a 601 /5. 4. S.4/Taul ukko 1 ) Yhtei spylväsrakenteissa on 45 kV suurjänniteavojohdon vi rtaj ohti men vä
hi mmäisetäi syyden ri steävästä 20 kv suurjänniteri i ppujohdosta ol tava vä
hi ntään 1 ,98 D. ( 2 p.) (SFS-käsi ki rj a 601/S.4. 5. 4. FI . 3 sivu 202) 20 kV i l majohdon vi rtajohti men vähi mmäi setäi syys l uumupuusta on 9,ZZ m. (2 p. ) (SFS-käsikirja 601 /taul ukko 5. 4. 4/ FI . 2 sivu 1 95). 1ö« Nousukeskus kuluttaa virtaa 70 A, cos � = 0,9 ja U = 400 V. Mitoita nousu
kaapeli ja sitä ylikuormitukselta suojaavat gG-tyypin sulakkeet, kun lämpö
tila on koko asennuksen matkalla + 35 °C. Kaapeli on asennettu rei'itetylle kaapelihyllylle pysty- ja vaakasuoraan kahdeksan muun kaapelin joukkoon (kaikki kiinni toisissaan), hyllyjä on asennettu kaksi päällekkäin 300 mm etäisyydelle toisistaan. Nousujohtona käytetään AXMK-tyypin kaapelia. ( 1 0 p) Vastaus: (SFS 6000) Vi rtaa tarvitaan 70 A =Þ val i taan 80 A gG-tyypi n sulakkeet. (2 p) Hyl lyasennus korjauskertoimet Lämpöti l a ± 35 "Cja PEX-eritys =Þ 0,92 (A. S2-1 4) (1 p) Pystyhyl l yt yht. 9 kaapel i a =Þ 0,70 (A. S2-20) ( 1 p) Vaakahyl lyt yht. 9 kaapel i a =Þ 0,68 (A. 52-20) ( 1 p) Kun sulake on 80 A gG, vaadi taan kaapel i l ta 88 A kuormitettavuutta ( B. 52-1 ) (2 p). , ) ) Kuormitettavuusvaatimus pystyosuudella 88 A:(O, 92xO. 7) = 1 3 7 A (0,5 p) Kuormitettavuusvaatimus vaakaosuudel la 88 A: (O,92xO,68) = 1 4 1 A ( 0, 5 p) Poi kki pi nta taul ukosta A,52-7, j oka antaa 50 mm2 AI (1 52 A) (2 p) Yl l ä olevan perusteel l a: yl i kuormitussuoja 80 A gG j a nousujohto AXMK 4x50 S. b
) ) ) 1¯ TUKESIN SÄHKÖTURVALlISUUSTUTKINTOJEN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 17.1 SÄHKÖTURVAllISUUSTUTKINTO 1
llíZÛ11 17.11.ZÛ11
Tutki nto on kaksi osai nen. Tutki nnon läpäi sy edellyttää molemmi sta osi sta eri k
seen noi n 2/3 pi stemäärää maks i mi pistemäärästä. Vastaa vai htoehtokysymyks i i n merki tsemällä + oi keana pi detyn väi tteen kohdalle ja vääränä pi detyn väi tteen kohdalle tai jätä vi iva tyhj äksi , ellet ole varma väi tteen pai kkansa pi tävyydestä. Vai htoehtotehtävät ja täydennettävät tehtävät arvostellaan si ten, että oi keasta vastauksesta saat 2
3 pi stettä/väi te ri i ppuen väitteen tärkeydestä. Vastatessasi vääri n väi tteeseen tai va i htoehtotehtävään saat yhden vi rhepisteen. Tyhjästä vi i vasta saat 0 pi stettä. Ki rjalli si sta ja laskennalli si sta tehtävistä saat täysi n oi keasta vastauksesta pi ste
määrän, joka on merkitty kysymyksen kohdalle sulkui hi n. Ki rjallisi ssa tehtävi ssä ei ri itä pelkkä vi ittaus johonki n säädösten pykälään. Tut
ki ntokysymykset on laadi ttu s i i tä lähtökohdasta, että ni i hi n vastataan tutki nto
vaati musj ulkai sujen vaati muksi a noudattaen. On syytä ki i nnittää huomi ota sel
lai si i n sanoi hi n kui n ai na ja vähi ntään, jotka saattavat muuttaa väi tteen si sältöä. OSA l:Tehtävät 1-8 (maksimipistemäärä 6Ûpistettä, hyväksymisraja on 4Û
pistettä). 1. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. + Sähköurakoi ntitoi mi ntaa harjoi ttavan on ni mettävä sähkötöi denjohtaja ennen toi mi nnan aloi ttami sta. (KTMp 5 1 6/1 996 7§) (2 p. ) ± Sähköurakoi tsi jan sähkötöiden johtajan tulee olla toi mi nnan harjoi tta
ja tai tällai sta toi mi ntaa harjoittavan palveluksessa. (STL 41 0/1 996 9 §) (2 p. ) ± Ali ura koi tsi jana toi mivalla sähköurakoi ts i jalla on oltava myös sähkö
urakoi nti oi keus. (2 p. ) ( STL 41 0/ 8 §) . Z. Sähköurakoitsijan + sähkötöi den johtaja n on huolehdi ttava s i itä, että sähkötöitä tekevät henki löt ovat ammattita i toi si a ja ri i ttävästi opastetut tehtävi i nsä. (2 p. ) ( KTMp 5 1 6/1 996 § 5) ¬ sähkötöi den johtaj an pi tää huolehti a, että työnai kai nen sähköturvalli
suus toteutuu. (2 p.) (KTMp 5 1 6/1 996 § 5) -
Jos sähköurakoi tsi j an toi mi nnassa havai taan sähköturvalli suuden kan
nalta vakavi a puuttei ta, on urakoits ijan sähkötöi den johtaj an ai na suo
ri tettava sähköturvalli suustutki nto uudelleen. (STL muutos 1 072 § 2 6) (2 p. ) Z
3. SähkölaitteistolIe on nimettävä käytönjohtaja, kun -
sähköl ai tteiston ni mel l i sjännite on eni ntään 1 000 V. (2 p. ) ¬ sähköl aitteiston Ii ittymi steho on yl i 1 600 kVA. (2 p. ) ± sähköl aitteistoon kuul uu yksi 2 0 kV muuntamo. (2 p. ) ( KTMp 5 1 6/1 996 § 2) . 4. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. -
Työskentelysuojan kosketussuoj aamattomaan j ännitteiseen l ai tteistoon saa l aittaa pai kal l een tehtävään opastettu henki l ö, j ol l a ei ol e sähkö
a l an koul utusta ja työkokemusta. (3 p. ) (SFS 6002/taul ukko Y2) ± Perustason j änni tetöitä saa tietyi l l ä ehdoi l la tehdä henki l ö yksi nki n. [ 3p.)[SFSG002/tauIukkcY3)
± jänni tteisen johti men i rrottami nen ri vi l i ittimestä on j ännitetyötä. (3 p. ) (SFS 6002/tau l ukko Y3). 5. Jännitetyökoulutus -
ei ol e väl ttämätön j ännitetyön teki j ä l le, jos hänel l ä on voi massa ol eva pätevyystodi stus. (3 p. ) ± pi tää kerrata si ten, että kertauskou l utusten väl i on eni ntään vi i si vuot
ta. (3 p. ) ± j änni tetyö koul utus pi tää kerrata ennen kui n j änni tetöiden tekemi nen al oitetaan, jos työnteki jä ei ol e tehnyt jänni tetöitä kol men vuoden a i
kana. (3 p. ) (SFS 6002/y.3). 6. Työmaadoittaminen pitää tehdä työskenneltäessä + suurj änni tei l majohdoi l l a. (3 p. ) ¬ pi enjännittei s i l l ä avojohdoi l l a. (3 p. ) - 63 A ryhmäkeskuksen moottori l ähdössä. (3 p. ) (SFS 6002/6. 2 . 4). 7. Työmaadoittamisen tarkoituksena on -
testata suojal ai ttei den toi mi ntaa, kuten esimerki ksi sel ekti i vi syyttä. (2 p. ) ± estää työkohteen tul emi nen j änn ittei seksi esi m. ri steävästä johdosta. (2 p. ) + ehkäi stä i l mastol l i sen yl i jännitteen pääsy työkohteeseen. (2 p. ) (SFS 6002/6. 2 . 4. 1 ) . ö. Vastaa seuraaviin väitteisiin etusivun ohjeiden mukaisesti. -
j änni tetyöal ueen ul korajan mi tta on pi enjännitel a itteistoi l l a ai na 0,2 m. (3 p.) (SFS 6002/taul ukko Y. 1 ) ¬ jänni tetyöal ueen ul korajan mi tta on 20 kV i l majohdoi l l a 1 m suoraan j änni tteisen osan al apuol el l a. (3 p. ) (SFS 6002/tau l ukko Y.1 ) ± AMKA-kaapel i a saa käsi tel l ä j änni ttei senä vai n noudattaen eri tyi si ä j änni tetyömenetel mi ä. ( 3 p. ) (SFS 6002/Y1 ) . ) ) OSA I I : Tehtävät 9-1 8 (maksimipistemäärä bö pistettä, hyväksymisraja on 45 pistettä) 9. TN-järjestelmä, jossa on koko järjestelmässä erilliset nolla (N)- ja suoja (PE)-johtimet, on nimeltään ¬ TN-S-järjestelmä. (2 p. ) -
TN-C-järjestelmä. ( 2 p. ) -
TN-C-S-järjestelmä. (2 p. ) (SFS 6000/3 1 2. 2. 1 ) . 1 0. Vikavirtasuojakytkimen käyttövaatimukset ovat lisääntyneet. Enintään 30 mA vikavirtasuojakytkin vaaditaan uusissa asuinrakennuksissa aina Ii
säsuojaksi, kun se syöttää -
pi stotulpalla li i tettyä asunnon kei tti ön jääkaappi -pakastinta. (2 p. ) ¬ lämmi nvesivaraajaa löylyhuoneen lautei den alla (2 p. ) . ¬ valaistusta (23 0 V) suihkuhuoneessa. (2 p. ) ( SFS 6000/li i te 41 X/s. 1 45, 701 . 401 . 41 5. 1 , 703 . 41 5) . 1 1 . Oppilaitosten sähkö teknilliseen opetukseen käytetyissä laboratorioissa + pi tää jännite kyetä katkai semaan lukittavalla erotuskytki mellä. (2 p. ) + pi tää hätäkytkentää varten olla kytki n, joka on helposti luokse päästä
vi ssä ja tunni stettavi ssa. (2 p. ) -
tilapäi si i n kytkentöi hi n saa käyttää paljai ta naparuuveja. (2 p. ) (SFS 6000/803 . 46). 1 2. Suurjännitejärjestelmän maadoitusjännite U E riippuu -
suuri mmasta kolmivai hei sesta oi kosulkuvirrasta. (2 p. ) ¬ maasulkuvi rrasta. ( 2 p. ) + maadoi tusresi stanssi sta. (2 p. ) (SFS 6001 /li i te N. 3) . 1 3. IImajohdoilla ¬ 1 1 0 kV i lmajohdon kai kki pylväät on varustettava sähkön vaarallisuu
desta varoittavi lla varoi tuski lvi llä. (2 p.) (SFS-käsi ki rja/l l . 1 5. Fi . l ) ¬ Ilmajohdon johdi n ei saa olla lämmi tettävän rakennuksen mi nkään osan yläpuolella. ( 2 p. ) (SFS-käsi ki rja 601 /5 . 4. 5.2) -
Etäisyyden i lmajohdon pylväästä tien reunaan on oltava vähi ntään 4 metriä. (2 p. ) (SFS-käsi ki rja 601 /5. 4. 5 .3/Fl. l ) . 1 4. IImajohdoilla ¬ päällystetyt johtimet ovat ri i ttävästi eri stettyjä suojaamaan satunnaisel
ta kosketukselta toi si i n päällystettyi hi n joht i mi i n. (2 p. ) (SFS-käsi ki rja 601 12. 1 . 1 4. 1 ) -
ukkosjohdi n on ai na si joi tettava vai hejohti mi en yläpuolelle. (2 p. ) (SFS-käsi ki rja 601 /2 . 1 .33) ó
+ eri stetyi l l ä ri i ppuki errei l maj ohdoi l l a kuki n j ohdi n on ympäröi ty eri s
täväl l ä pääl l ysteel l ä, joka suojaa täysi n kai ki lta vai hei den väl i si ltä tai maadoi tettui hi n osi i n tapahtuvi l ta vuotovi rroi lta. (2 p. ) (SFS-käsi ki rj a 601 /2. 1 . 1 4. 2) . 1 5. Yli 1 000 V asennuksissa + maadoi tuserotti men kosketti mien asento on voi tava tarki staa joko suo
raan näkyvän erotusväl i n tai mekaani sen asennonosoi tuksen avul l a. (2 p. ) (SFS 6001 /5. 2. 1 . 1 ) + maadoi tuserottimet on asennettava si ten, että ne eivät voi toi mi a tahat
tomasti käyttövivustoon manuaal i sesti kohdi stuvasta voi masta. (2 p. ) (SFS 6001 /5. 2 . 1 . 2) + apuenergi an avul l a ohj atut maadoi tuserotti met on voitava sul kea j a avata pai kal l i sesti . ( 2 p. ) ( SFS 6001 /8. 1 . 1 0) 16. Yli 1 000 V sisäkytkinlaitoksen ¬ hoitokäytävän on ol tava vähi ntään 0, 8 m l eveä. (2 p. ) (SFS 6001 /6. 5.4) .
hoitokäytävältä on ai na ol tava poi stumi smahdol l i suus mol emmissa päi ssä. (2 p.) (SFS 6001 /6. 5.4) + mekaani nen i l manvai htoj ärj estel mä on s ij oi tettava s i ten, että tarkas
tus j a kunnossapito voi daan suori ttaa koj ei ston ol lessa käytössä. (2 p. ) (SFS 6001 /6. 5. 7). 1 7. Muuntamossa, jossa on sekä 20 kV että 400 V osia -
eri jänni ttei set osat on a i na maadoi tettava eri l l i si i n maadoi tusel ektro
dei hi n. (2 p. ) + suosi tel l aan käytettäväksi samaa maadoi tusel ektrodi a, j os SFS 6001 l uvun 9 ehdot täyttyvät. (2 p. ) .
eri j änni tteiset osat on si j oi tettava eri huonei si i n. (2 p. ) ( SFS 6001 /9. 4). 1 8. Pääosin hyllylle asennetun, 50 A gG-sulakkeilla ylikuormitukselta suoja
tun, AMCMK 3x25+ 1 0 Cu nousujohdon pituus on 1 00 m. Laske riittääkö oikosulkuvirta 5 s poiskytkentäajalla, kun Ik johdon alkupäässä on 1 kA? Laskut on esitettävä. Toteutuuko ko. tapauksessa myös 0,4 s poiskytkentä? (1 4 p.) Vastaus: Al kuti l anteen ( I
k = 1 000 A) muuntami nen i mpedanssi ksi : Z ¯ cxU/
k (2 p)
Z ¯ (O, 95x400) V: (
3 x 1 000) A = 0, 2 1 9 \ (2 p ) Z¡_____ = ( 1 , 492+2, 246) ntkm x 0, 1 km = 0, 3 74 \ (2 p) (Dl /taul ukko 41 . 6) I mpedanssi j ohdon päässä: Z ¯ 0, 2 1 9 \ + 0, 3 74 \ ¯ 0, 593 \ (2 p) ) Pal uu oi kosul kuvirtaan: |_= cxU/.
3xZ |_ = (O, 95x400) V:(
3 xO, 593) \ ¯ 3 70 A (2 p) Vertai l u 0 1 taul ukkoon 41 . 5. 50 A gG-tyypi n sul ake vaati i 250 A oi ko
sul kuvi rtaa toi mi akseen vi i dessä sekunni ssa. Suojaus toi mi i tarkoitetul l a ta
val l a. (2 p) Samasta taul ukosta nähdään, että 0,4 s poi skytkentä vaati i 470 A, joten se ei toteudu. (2 p) ( 01 /41 . 2) . b
1(9) Nimi
TUTKINNON RAKENNE JA OHJEITA
Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä. Vastaa vaihtoehtokysymyksiin merkitsemällä + oikeana pitämäsi väitteen kohdalle ja - vääränä pitämäsi väitteen kohdalle tai jätä viiva tyhjäksi, ellet ole varma väitteen paikkansa pitävyydestä. Vaihtoehtotehtävät ja täydennettävät tehtävät arvostellaan siten, että oikeasta vastauksesta saat 2 pistettä/väite . Vastatessasi väärin väitteeseen tai vaihtoehtotehtävään saat yhden virhepisteen. Tyhjästä viivasta saat 0 pistettä. Kirjallisista ja laskennallisista tehtävistä saat täysin oikeasta vastauksesta pistemäärän, joka on merkitty kysymyksen kohdalle sulkuihin. Kirjallisissa tehtävissä ei riitä pelkkä viittaus johonkin säädösten pykälään. Tutkintokysymykset on laadittu siitä lähtökohdasta, että niihin vastataan tutkintovaatimusjulkaisujen vaatimuksia noudattaen. On syytä kiinnittää huomiota sellaisiin sanoihin kuin aina ja vähintään, jotka saattavat muuttaa väitteen sisältöä. Kaikki muu materiaali saa olla esillä, paitsi julkaisuihin kuulumattomia laskennallisia esimerkkejä ja aikaisempien tutkintojen tehtäväsarjoja. Leila Öhman p. 010 6052 592
2(9) Osa I Maksimipistemäärä on 46 pistettä. Hyväksymisraja on 30 pistettä
1. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti
Sähkötöiden johtajan on oltava sähköurakointitoimintaa harjoittavan palveluksessa.
+ STL 410/1996 § 9 V
Sähköurakoitsijan aliurakoitsijalla on oltava myös urakointioikeus.
+ STL 410/1996 § 8 V
- KTMp 516/1996 § 28 V
+ SFS 6002/liite X/X.4 V
- SFS 6002/liite X/X.4 V
3. Opastettu henkilö
a saa aina vaihtaa kahvasulakkeen jännitteisenä.
- SFS 6002/7.4.1 V
b saa vaihtaa 25 A tulppasulakkeen virrallisena, jos kyse ei ole moottori-
lähdöstä, joka on varustettu kontaktoreilla.
+ SFS 6002/7.4.1 V
c saa vaihtaa suurjännitesulakkeen.
4. Jännitteisissä laitteistoissa
a eristimien puhdistamiseen on oltava erityiset työohjeet.
+ SFS 6002/6.3.12 V
- SFS 6002/liiteY.Y9 V
+ SFS 6002/liiteY.Y3 V
Sähköurakoitsijan on tehtävä Tukesille ilmoitus sähkötöiden johtajan eroamisesta viikon kuluessa erosta.
Vastaa seuraaviin väitteisiin etusivun ohjeiden mukaisesti
joka ei itse ole työmaalla.
Sähköasennustyömaalla on tarvittaessa oltava monta työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojaa.
Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojana voi olla myös henkilö,
Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojaksi saa nimetä myös sellaisen henkilön, jolla ei ole työkokemusta sähkötöistä sähköalan
koulutuksen jälkeen.
työskenneltäessä on oltava aina työryhmä, jossa on vähintään kaksi jännitetyökoulutuksen saanutta henkilöä.
työskenneltäessä on kyseessä vaativa jännitetyö, jos laitteisto on suurjännitteinen.
Leila Öhman p. 010 6052 592
3(9) 5.
- KTMp 517/1996 § 7 V
- KTMp 516/1996 §§ 12 ja 13 V
V Tarkastajan on - ilmoitettava tästä kirjallisesti laitteiston haltijalle (1 p)
- kehotettava lopettamaan laitteiston käyttö ja erottamaan se sähköverkosta (2 p)
- lähetettävä ilmoituksesta viipymättä jäljennös Tukesille. (1 p)
(STL 410/1996 § 30 ja Tukes-ohje S4-2011 kohta 9)
Luokan 2 C
sähkölaitteistolle on tehtävä varmennustarkastus ennen sähkölaitteiston käyttöönottoa.
sähkölaitteistoon katsotaan kuuluvan kaikki samaan kiinteistöön kuuluvat saman haltijan laitteistot.
KTKp 517/1996 §2 ja Tukes-ohje S4-2011 kohta 2
Tarkastaja toteaa varmennustarkastuksessa, että räjähdysvaarallisessa tilassa, jossa säilytetään palavia nesteitä, on käytössä sähköasennus, joka aiheuttaa välittömän räjähdysvaaran. Miten tarkastajan tulee toimia? (4 p)
sähkölaitteiston käytönjohtajana voi toimia henkilö, jolla on S2 pätevyys
4(9) 16.
Mistä asioista sähkötöiden johtajan on sähköturvallisuussäädösten nojalla varmistuttava ennen kuin asentajat voi lähettää tekemään itsenäisesti sähkötöitä? (5 p)
Mistä asioista on lisäksi varmistuttava ennen töiden aloittamista työmaalla? (2p)
KTMp 516/96 5§ kohta 3, 11 §)
- ammattitaito (koulutus ja työkokemus) 2 p.
- opastus tehtävään 1 p.
Sähkötyöturvallisuusstandardi 6002 (X.3, X.4)
- sähkötyöturvallisuuskoulutus 2 p. Ennen töiden aloittamista:
- nimettävä työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja 1p.
-sopivat työvälineet, työohjeet 1 p.
5(9) 8.
Missä järjestyksessä alla olevat työt on tehtävä, kun työkohde tehdään jännitteettömäksi ennen sähkötyön aloittamista? Merkitse numeroin yhdestä viiteen. 5 p (Huom! Järjestys on oltava oikein. Väärästä järjestyksestä saa 0 pistettä.)
---- varmistetaan työkohteen jännitteettömyys ---- erotetaan työkohde jännitteettömäksi
---- lukitaan jännitteen kytkemisen estämiseksi
---- työmaadoitetaan tarvittaessa
---- tehdään suojaus lähellä olevilta jännitteisiltä osilta
Oikea työjärjestys on: 3, 1, 2, 4, 5 (5 p) (SFS 6002/6.2)
6(9) OSA II
- SFS 6000/422.3.3
+ SFS 6000/422.3.13
+ SFS 6000/422.3.7
+ SFS 6000/710.53.1 V
- SFS 6000/710.512.2.1 V
+ SFS 6000/710.55.1 V
vaaditaan sähkölaitteilta ainakin IP X5 kotelointi.
saa käyttää PEN-johtimellista asennustapaa johtojärjestelmissä, jotka
Palovaarallisten tilojen uudisasennuksissa
- rajoittaa vikatapauksissa esiintyviä kosketusjännitteitä ja askeljännitteitä
- estää vaarallisten jännitteiden siirtymistä järjestelmästä toiseen
- estää vaarallisten vuotovirtojen, kipinöiden ja valokaarien syntyminen
- luoda toimintaedellytykset maasulku- ja vikasuojaukselle D1-2009/54.1
Mikä on maadoitusten tarkoitus sähköturvallisuuden kannalta?
Maksimipistemäärä 65 pistettä
Hyväksymisraja 43 pistettä.
palavien kaasujen syttymisen ehkäisemiseksi sähkölaitteet (esim. pistorasiat ja kytkimet) on asennettava vähintään 0,5 m etäisyydelle lääkintäkaasujen liitäntäpisteistä.
on valaisimet ryhmän 1 ja 2 tiloissa syötettävä vähintään kahdesta erillisestä syötöstä, joista toinen on liitettävä turvasyöttöjärjestelmään.
kulkevat vain palovaarallisten tilojen läpi.
pitää lämmityslaitteet asentaa palamattomalle alustalle.
Sairaalan lääkintätilan/-tilassa
IT-järjestelmän muuntajan syöttöpiirissä ennen ja jälkeen muuntajan ei saa olla ylikuormitussuojaa.
7(9) 12.
+ SFS 6000/434.4 V
- SFS 6000/434.2 V
+ SFS 6000/435.1 V
+ SFS 6001/liite L/L.1.2 V
+ SFS 6001/liite L/L.2.1 V
+ SFS 6001/5.2.1.1 V
+ SFS 6001/6.2 V
- SFS 6001/6.2 V
Yksi suojalaite voi suojata useita rinnankykettyjä johtimia oikosululta, jos kyseinen suojalaite varmistaa suojauksen toimimisen silloinkin, kun vika sattuu yhden rinnankytketyn johtimen hankalimmassa kohdassa.
Maadoitusjohtimet voi upottaa betoniin.
Maadoituserottimen koskettimien asento on voitava tarkistaa joko suoraan näkyvän erotusvälin tai mekaanisen asennonosoituksen avulla.
Enintään 1000 V uudisasennuksissa
on eristimen eristävän osan alimman kohdan suojaamattomana oltava vähintään 2,8 m maan pinnasta.
20 kV koteloimattomissa laitteistoissa
Ylivirtasuoja voi toimia tietyillä ehdoilla myös oikosulkusuojana.
Käytettäessä maadoituselektrodina pystyyn asennettuja sauvaelektrodeja, vierekkäisten sauvojen väli ei saa olla pienempi kuin sauvan pituus.
Johdon oikosulkusuoja on sijoitettava aina sellaiseen kohtaan, jossa johtimen poikkipinta pienenee tai ominaisuudet muuten muuttuvat.
Yli 1000 V laitteistoissa
on käytettävä kiinteitä suojuksia, jos laitteisto on sellaisessa paikassa, jossa turvaetäisyyksiä ei voida ylläpitää.
on aidan sisäpuolella kosketussuojaamattomien paljaiden jännitteisten osien etäisyyden maan pinnasta oltava vähintään 2,8 m.
8(9) 15.
- SFS 6001/7.6.2.2 V
+ SFS 6001/7.6.2.3
- SFS 6001/7.7.1.1
+ SFS 6001/7.7.2
+ SFS 6001/6.5.5
SFS-käsikirja 601/Taulukko 5.4.4
20 kV avojohdon etäisyys tavallisista puista on oltava vähintään
20 kV PAS-johdon etäisyys johdon alla olevasta puusta, johon voi kiivetä, on oltava vähintään .
Täydennä puuttuvat kohdat
20 kV PAS-johdon etäisyys tavallisista puista on oltava vähintään
rakennukseen sijoitettavan muuntamon ovien palonkestävyys on oltava aina vähintään puolet rakennuksen palonkestoajasta.
teollisuusrakennukseen sijoitetut muuntajat on varustettava nopeasti toimivilla suojalaitteilla, jotka kytkevät syötön pois automaattisesti vian sattuessa.
Yli 1000 V laitteistoilla
rakennukseen sijoitettava muuntamo on rakennettava aina omaksi palo-
on nestejäähdytteiset muuntajat varustettava sisäasennuksissa aina öljykuopalla. SF6-asennustilojen alla olevien ja niihin liittyvien koteloiden, kanavien, syvennyksien tai kuilujen on oltava tuulettuvia. sähkötilojen sisäänkäyntiovien pitää avautua aina ulospäin.
9(9) 18.
Pääkeskuksella PK
Ik = c x U / √3 x Zk D1 kaava 4.6
Zk = c x U / √3 x Ik
ZkPK = 0,95 x 400 V / √3 x 520 A = 0,42 Ω (2p)
Monimittarikeskusta (MMK) syöttävästä nousujohdosta tuleva impedanssi lisäys:
Zl = (0,657 + 1,418) Ω/km x 0,048 km = 0,1 Ω (2p)
Impedanssi MMK:lla
ZkMMK = ZkPK + Zl = 0,42 Ω + 0,1 Ω = 0,52 Ω, joka on oikosulkuvirtana 421 A (1p)
Suurin johtopituus
35 A gG/ 5s => 165 A taulukosta D1 41.8
l = ((c x U) / (√3 x Ik) – ZkMMK) / 2 x z D1 kaava 4.7
l = ((0,95 x 400 V / √3 x 165 A) – 0,52 Ω) / 2 x 2,246 Ω/km (4p)
l = 0,180 km
Vastaus: 180 m
SFS 6000 sallii nousujohdolle 5 sekunnin poiskytkentäajan.
Laske monimittarikeskukseen (MMK) liitettävän nousujohdon suurin sallittu pituus poiskytkennän ehtojen mukaan, kun oikosulkuvirta pääkeskuksella on 520 A. Pääkeskuksen ja MMK:n välinen kaapeli MCMK 4x35+16 on asennettu maahan ja osin umpipohjaiselle kaapelihyllylle ja sen pituus on 48 m. MMK:lta lähtevä nousujohdot ovat tyyppiä MMJ 5x10 S ja ne on suojattu ylikuormitukselta 35 A gG-tyypin sulakeella. (9 pistettä)
) ) 1 7. 3 SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 1 112009 1 9.1 1 .2009 VASTAUSSARJA Tutki nto on kaksiosai nen. Tutkinnon l äpäisy edel l yttää mol emmi sta osi sta erik
seen noin 2/3 pistemäärää maksi mi pi stemäärästä. OSA I Tehtävät 1 - (maksimipistemäärä 51 pistettä, hyväksymisraja on 34 p) 1 . Sähköurakoitsijan ¬ sähkötöiden johtajan on huol ehdittava si itä, että sähkötöitä tekevät henki löt ovat ammattitaitoi si a j a ri i ttävästi opastetut tehtävi i nsä. (2 p) ¬ sähkötöiden johtaj an on huol ehdittava ai na myös työnai kaisesta sähköturval l isuudesta. (2 p) ¬ al i urakoitsijana toi mival l a sähköurakoitsijal l a on ol tava myös sähkö
urakoi nti oi keus. (2 p) ( KTMp 5 1 6§5, STL 41 01 § 1 2). 2. Sähkölaitteiston ¬ käyttöönottotarkastus on t�htävä keskeneräi sel l ä työmaal l a ai na, kun otetaan uusia ki i nteitä sähköasennuksia työmaakäyttöön. (2 p) (KTMp 51 71§3) -
. varmennustarkastuksel la voi korvata käyttöönottotarkastuksen. (2 p) (KTMp 51 1/1 996§§ 3 ja 5) ¬ käyttöönottotarkastuksesta ei väl ttämättä tarvitse tehdä käyttöönotto
tarkastuspöytäki rj aa, jos työ kohdi stuu eni ntään 1 000 V sähköl aitteis
ton yksi ttäisten kojeiden syöttöön l i ittyvi i n muutostöi hi n. (2 p)(KTMp 51 1/1 996§4). 3. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. -
Työskentelysuoj an kosketussuoj aamattomaan jänni tteiseen l ai tteistoon saa l ai ttaa paikal l een tehtävään opastettu henki lö, jol l a ei ol e sähkö
al an koul utusta j a työkokemusta. (3 p) (SFS 6002/taul ukko Y2) ¬ Perustason jännitetöitä saa tietyi l l ä ehdoi l l a tehdä henki l ö yksi nki n. (3 p) (SFS 6002/taul ukko Y3). 4. Vastaa seuraaviin väitteisiin etusivun ohjeiden mukaisesti ¬ Sähköt yötu rval l i su utta koskeva koul utus on annettava myös sähköura
koitsijan sähkötöiden työnjohtotehtävissä toi mi vi l l e henki l öi l l e. (2 p) (SFS 6002/X3). ¬ Sähkötyöturval l isuuskoulutuksen si säl lössä pitää ottaa huomioon ne tehtävät, joissa koul utukseen osal l i stuvat henki l öt toi mi vat. (2 p) (SFS 6002/1 i i te XlX.3) -
Työnai kaisen sähkäturval l isuuden valvojaksi saa ni metä vai n työmaan kärki miehen. (2 p) (SFS 6002// i i te X/XA). Z
5. Vastaa seuraaviin väitteisiin etusivun ohjeiden mukaisesti. ¬ Sähköurakointi l i i kkeessä käyttöön otettavat jännitetyöohjeet pitää sähkö
töi den johtajan hyväksyä si l l oi nki n, kun käytetään yleisesti tunnettuj a jänni tetyöohjeita. (3 p) (SFS 6002/l i i te Y/S) ¬ Kun samal la jännitteettömäksi tehdyl l ä työal ueel l a on työtä tekemäs
sä useita työryhmi ä, valtuutuksen työn aloittami seen saa antaa vain yksi koko työal uetta valvova käytöstä vastaava henki lö. (3p) (SFS 6002/6. 2.6) -
Jännitetyöalueen ul korajan mi tta on pienjännitelaitteistoi l l a ai na 0,2 m. (3 p) (SFS 6002/taul ukko Y. 1 ) . 6. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. -
Sähköal an ammatti henki l ö saa ai na vai htaa kahvasulakkeen harkin
tansa mukaan vi rral l isena, kunhan työssä käytetään vaihtokahvaa (3 p) (SFS 6002/7.4. 1 ) ¬ Sul akkeen saa vai htaa vai n sähköal an ammatti henki l ö, kun on kysees
sä kahvasul akkeen vai htami nen moottori lähdössä, joka on varustettu kontaktorein.(3 p) (SFS 6002/7. 4. 1 ) . ¯. Jos urakoitsija joutuu sähkölaitteiston rakentamisessa poikkeamaan olen
naisia turvallisuusvaatimuksia vastaavista standardeista tai julkaisuista, on olennaisten turval lisuusvaatimusten täyttymisestä laadittava kirjallinen selvitys ennen kuin sähkölaitteiston rakentaminen aloitetaan. Mitä tässä selvityksessä on esitettävä? (4 p) Vastaus: Selvityksessä tulee esi ttää si Itä osi n kui n olennai si a turval l isuusvaati muksia vastaavista standardeista tai j ul kai sui sta poiketaan: 1 ) ol ennai sten turval l i suusvaati musten täyttämi seksi val itut ratkaisut; 2) kuvaus si i tä, miten ratkaisut täyttävät olennai set turval l isuusvaatimukset; 3) ti l aaj an antama suostumus standardeista tai j ul kai suista poi kkeamiseen; sekä 4) sel vi tyksen laatijan yksi l öi nti j a al l eki rjoitus. ( KTMp 1 1 93/1 999 S§). 8. Kun työkohde erotetaan käyttöjännitteestä työn ajaksi, on työkohteen jän
nitteettömyys aina todettava. Eräissä pienjännitelaitteistoissa kaikki osat, joissa työskennellään, pitää myös työmaadoittaa. a) Miten työmaadoi tusl ai tteet pitää kytkeä? (4 p) b) Mi kä on työmaadoi tuksen tarkoi tus? (4 p). Vastaus: a) Työmaadoitusl ai tteet pitää kytkeä ensi n maadoituspisteeseen j a sen jäl keen maadoitettavi i n osi i n. (4 p) b) Työmaadoituksel l a estetään työkohteen tulemi nen vaaral l i sesti jännit
tei seksi erottami seen käytetyn kytki nl aitteen vi rheel l isen käytön tai ) ) ) ) vi rhetoi mi nnan taki a tai mui sta syistä l aittei stoon tul leen jänni tteen ta
ki a. (4 p) (SFS 6002/6. 2.4). OSA I I Tehtävät 9-1 8 (maksimipistemäärä 70 pistettä, hyväksymisraja on 46 p) 9. Milloin suihkutilaan ei vaadita suojaavaa potentiaalintasausta? (3 p) Jos rakennuksessa, jossa sui hkuti l a sij ai tsee, on tehty pääpotenti aal i n
tasaus, suojaavaa l i säpotenti aal i ntasausta ei tarvitse käyttää. (SFS 6000 /701 .41 5.2). 1 0. Vanhan asennuksen pinnallisessa jakorasiassa on harmaa johdin. Se voi toimia ¬ PEN-johtimena. (2 p) ¬ vai hejohti mena. (2 p) -
suojajohti mena. (2 p) (SFS 6000/l i ite 802C). 1 1 . Palovaarallisten tilojen uudisasennuksissa -
vaaditaan sähköl aittei lta ai naki n I P X5 kotel ointi. (2 p) ¬ saa käyttää PEN-johti mel l ista asennustapaa johtojärjestel missä, jotka kul kevat vai n palovaaral l isten ti lojen l äpi . (2 p) ¬ pi tää l ämmi tysl ai tteet asentaa pal amattomal l e al ustal I e. (2 p) (SFS 6000/422. 3.3, 422. 3. 1 3, 422.3. 7). 1 2. Hätäpysäytyslaitteen -
on sijaittava ai na päävirtapi i rissä. (2 p) -
on oltava ai na l ukittavissa. (2 p) ¬ on oltava ai na hel posti tunni stettavissa. (2 p) (SFS 6000/537.4.2.2, 537.4.2.6, 537.4.2.4). 1 3. Lääkintätiloissa -
on ryhmän 1 tilassa sal l ittu kosketusjännitteen arvo UÌ enintään 35 V. (2 p) ¬ on ryhmän 1 ti l assa 25 A ryhmäjohto suoj attava eni ntään 30 mA vi ka
vi rtasuoj aI l a. (2 p) ¬ voi suojauksen ryhmässä 2 toteuttaa PELV-järjestel mäl lä, jonka ni
mel l isjännite on eni ntään 60 V sykkeetöntä tasajännitettä. (2 p) (SFS 6000/71 0.41 1 . 3.2, 71 1 .41 1 .4, 71 0.41 4). 1 4. Matkailuajoneuvojen sähköasennuksissa ¬ saa määrätyssä tapauksessa yl ivirtasuoja korvata pääkytkimen. (2 p) ¬ on mahdol l i sta syöttää pien- ja pienoisj ännitettä samanai kaisesti sa
maan val ai si meen. (2 p) ¬ saa peseytymi sti lassa asentaa 24 V LL SELV-järjestel män pisto
rasi an al ueel le 1 . (2 p)(SFS 6000/721 . 543, 721 . 559. 1 02, 721 . 701 j a 701 . 51 2.4). . J
1 5. Käyttökytkimi nä voidaan käyttää esimerkiksi ¬ katkaisijoi ta. (2 p) -
mitoitustoi mi ntavirraltaan eni ntään 32 A pistokytki mi ä. (2 p) ¬ puol ijohdel ai tteita, joissa ei ole avausväl i ä. (2 p) (SFS 6000/537. 5. 2. 2). 1 6. Vikavirtasuojakytkimen käyttövaatimukset ovat lisääntyneet. Enintään 30 mA vikavirtasuojakytkin vaaditaan asui nrakennuksissa aina lisäsuojaksi, kun se syöttää -
pi stotul pal l a l i i tettyä asunnon keitti ön j ääkaappi-pakasti nta. (3 p) ¬ lämminvesivaraajaa l öyl yhuoneen l autei den al l a (3 p) ¬ valaistusta ( 230 V) sui hkuhuoneessa. (3 p)(SFS 6000/l i ite 41 Xs. 1 45, 701 .401 . 41 5. 1 , 703.41 5). 1 7. Sähköisellä erotuksella suojatun virtapii ri n toiminta pitää varmistaa siten, ¬ ettei jännite yl itä 500 vol tti a. (2 p) -
että taipui si en l i itäntäkaapel eiden on ol tava kokonaan peitettynä si l tä osi n kui n on todennäköi stä, että ne vahi ngoittuvat mekaanisesti . (2 p) ¬ ettei erotettujen vi rtapi i ri en jännitteel l e al tti ita osia kytketä muitten pi i
rien suojajohti mi in, jänni tteel le altti i si i n osi i n tai maahan. (2 p) (SFS 6000/41 3. 3. 2, 41 3.3.4, 41 3. 3. 6). 1 8. Jakokeskukselta lähtevä, kuivaan hiekkaan asennettu, AMCMK-tyyppinen kaapeli syöttää koneistamohallin ryhmäkeskusta 1 40 A virralla. Mitoita kaapeli ja sitä yl ikuormitukselta suojaavat gG-tyypin sulakkeet, kun maan lämpötila on ± 1 0 °C ja samassa kaapeliojassa on osan matkaa kaksi muuta täyteen kuormitettua maakaapelia 70 mm etäisyydellä toisistaan. Ryhmäkes
kuksella syöttö kulkee seinällä pinta-asennuksena, eikä viereisiä virtapiirejä ole. Ilman lämpötila on koneistamossa ¬ 40 °C. (1 6 p) Vastaus: 1 40 A l ähinnä suurempi sul ake on 160 gG ( Dl /taul ukko 43. 1 ) (2 p). Korjauskertoi met maahan asennuksessa: -
maalaji 3 Km/W � 0, 63(SFS 6000/taul ukko A.52-1 6 j a Dl/taul ukko 52-1 0) (1 p) . -
maan lämpöti l a � 1 ,05 (SFS 6000/taul ukko A.52-1 5) ( 1 p) -
muut kaapel it � 0, 75 (SFS6000/taul ukko A.52-1 8) ( 1 p). Yl i vi rtasuojan ol l essa 1 60 A j ohtimen kuormitettavuuden mi ni mi arvo on 1 77 A (SFS 6000/taul ukko B. 52-1 ) (2 p). Asennus. maahan: 1 77 A:(0,63xl ,05xO, 75) = 357 A (1 p) Poi kki pi nta taul ukosta A
. 52-2 sarake 8 � 240 mm2AI (375 A) (2 p). Korj auskerroi n pi nta-asennuksessa: i l man l ämpöti l a � 0,82(SFS 600/ taul ukko A.52-1 4) ( 1 p). ) ) Asennus pi ntaan: 1 77 A: 0.82=21 6 A (1 p) Poi kki pi nta taul ukosta A. 52-2 sarake 6 - 1 50 ÖÖ
(2 p). Vastaus: 1 60 A gG j a nousujohto esi m. nel i napai sena AMCMK 3x240+72 Cu (2 p). o
) ) ) 1 7.4 SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKI NTO 2 11201 0 22.4.201 0 Tutkinto on kaksiosainen. Tutki nnon läpäi sy edellyttää mol emmi sta osista erik
seen noi n 2/3 pi stemäärää maksi mipistemäärästä. OSA I:Tehtävät 1~ö (maksimipistemäärä 5 2 p., hyväksymisraja on 34 g.)
1 . Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. ± Sähköurakointitoi mi ntaa harjoittavan on nimettävä sähkötöidenjohtaja ennen toiminnan al oi ttamista. (KTMp 5 1 6/1 996 7§) (2 p.) ± Sähköurakoitsijan sähkötöiden johtajan tulee olla toi mi nnan harjoittaja tai täl l aista toi mi ntaa harjoittavan palveluksessa. (STL 41 0/1 996 9§) (2 p.) -
Uusi sähkötöiden johtaja on ni mettävä kuukauden kul uessa si i tä, kun sähkötöiden johtaja vai htuu tai on estynyt hoitamasta tehtäväänsä muuten kuin lyhytai kaisen poissaolon vuoksi. (KTMp 51 6/1 996 7§) (2 p.). 2. Sähköpätevyys 2 oikeuttaa toimimaan -
hissi en rakennustöi den johtajana. (2 p.) + käytönjohtajana l uokan 2 D sähköl ai ttei stossa. (2 p. ) -
käytönjohtajana l uokan 2 C sähköl ai tteistossa, jos käytönjohtaja on sel l ai sen yrityksen palvel uksessa, jol l a on sähköl ai tteiston haltijan kanssa sähkölaittei stoa koskeva kunnossapitosopi mus. (2 p.) (KTMp 51 6 §§1 3, 1 5, KTMp 51 7 §§2). 3. Sähköurakoitsija on tehnyt uuden rakennuksen sähköasennukset räjähdys
vaaral l iseen tilaan, jossa vaarallisen kemikaalin valmistus, käsittely tai varastointi vaatii ilmoitusta. Tällöin ± sähköl ai tteistolIe on tehtävä käyttöönottotarkastus. (2 p.) -
sähköl aitteistolIe on tehtävä varmennustarkastus ennen kuin l ai tteisto otetaan varsi naiseen käyttötarkoi tukseensa.(2 p.) -
sähköl ai tteiston varmennustarkastuksesta on tehtävä i l moitus Turva
tekni i kan keskuksel l e. (2 p.) (KTMp 51 7: §2, §3, §5, §7, §1 6 ja §1 7). 4. Sähkölaitteiston -
kunnossapito-ohj el man saa enintään 1 000 V laitteistossa korvata ai na l ai ttei den j a laitteistojen käyttö- j a huol to-ohjei l l a. (2 p. ) (KTMp 51 7/ §2, 1 1 ) -
muutostyölle ei edel l ytetä varmennustarkastusta, kun muutostyö koh
di stuu sähkölaitteistoon räjähdysvaaraJ l i sessa tilassa, jossa vaaral l i
sen kemi kaal i n varastointi vaati i l upaa ja muutostyöl l e on säädösten mukaan tehtävä pöytäki rja käyttöönottotarkastuksesta. (2 p.) (KTMp 51 7/1 996 §5) ± käyttöönottotarkastuksesta ei välttämättä tarvitse tehdä käyttöönotto
tarkastuspöytäkirjaa, jos työ kohdi stuu eni ntään 1 000 V sähkölaitteis
ton yksi ttäisten koj ei den syöttöön l i i ttyvi i n muutostöi hi n. (2 p.) (KTMp 51 7/1 996 §4). 2
5. Jokaiseen sähkötyökohteeseen on nimettävä riittävän ammattitaitoinen hen
kilö valvomaan työnaikaista sähköturvallisuutta. Hän voi osallistua työhön tai tehdä sen kokonaisuudessaan itse. Joka tilanteessa on oltava selvi llä, kenel l e työnaikaisen sähköturvallisuuden valvonta kulloinkin kuuluu. Miten työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja on nimettävä? (4 p.) Vastaus: Si l l oi n, kun työkohteessa on useita henki löitä tai jos työkohteessa työskente
lee usean työnantajan pal veluksessa ol evi a henkilöitä, on työnaikaisen säh
köturval l isuuden valvonta määriteltävä yleensä kirj al l i sesti. (2 p.) Jos työn organisointi j a tehtävät ovat ri i ttävän selväpi i rteisiä, valvonta voi
daan määritellä suul l i sesti tai ennalta sovitun käytännön mukaisesti . ( 2 p.) (KTMp 1 1 94/1 999 § 2 9c ja SFS 6002/l i ite Xo4). 6. Työnai kaisen sähköturvallisuuden valvojaksi voidaan nimetä henkilö, -
j oka on sähköasentaj ien esimies, mutta ei ole itse sähköalan ammatti
henki l ö (2 p.) + j ol l a on säädösten edel lyttämä kel poi suus tehdä itsenäi sesti oman al ansa sähkötöitä. ( 2 p. ) -
j oka on sähköal an opi skelija, ei kä hänel l ä ole vi el ä työkokemusta sähköalalta. (2 p.) (SFS 6002/Xo 4. 7. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mu
aisesti. ± Vai n sähköalan ammattihenkilö saa vai htaa kahvasul akkeen pai kassa, jossa varokkeen rakenne on sel l ai nen, että sulake voi ai heuttaa oi ko
sul un. (3 p.) (SFS 6002/704. 1 ) -
Sul akkeen saa vai htaa tehtävään perehdytetty henki lö, kun on kysees
sä kahvasulakkeen vai htaminen moottori l ähdössä, joka on varustettu kontaktorei n. (3 p. ) SFS 6002/7.4. 1 ) + Sähköurakointi l i i kkeessä käyttöön otettavat jännitetyöohjeet pitää säh
kötöi den johtajan hyväksyä si l loi nki n, kun käytetään ylei sesti tunnet
tuja j ännitetyöohjeita. (3 p.) (SFS 6002/l i ite Y/S). 8. Työntekijä joutuu työskentelemään pienjännitteiseJlä jakokeskuksella, jota ei voi tehdä kokonaan jännitteettömäksi . Työalue ulottuu noi n 0,5 m päähän jännitteisestä osasta, jolloin työ tehdään ns. lähityönä. a) Mitä ammattitaitovaatimuksia on asetettu työntekij äl l e? ( 3 p. ) b) Mi ten työntekijän tul ee menetel l ä, j otta työn voi tehdä turvall isesti ? (6 p. ) Vastaus: a) Työntekijän on ol tava työhön ri ittävästi opastettu henki l ö tai sähkö
al an ammatti henki lö. (3 p.) b) Työal ue pitää määri tel l ä etukäteen ja merkittävä sel västi mitkä osat tai kennot on tehty j ännitteettömäksi j a mi tkä ovat j änni tteisiä. Tarvittaes
sa suojaami seen käytetään si i rrettävi ä suojalevyjä tai työskentelysuo-
) ) ) ) j ia, joi l l a estetään jännitteistenosien koskettami nen tai j änni tetyöalu
eel le ulottumi nen. (6 p.) (SFS 6002/1 i ite Z. l ) OSA I I : Tehtävät 9-1 8 (maksimipistemäärä 58 p., hyväksymisraja on 38 p.) 9. Sähkölaitteet on valittava ja asennettava siten, että otetaan huomioon tietyt ulkoisten tekijöiden vaikutukset, joiden kohteeksi laitteet voivat joutua. Tilan ulkoisia olosuhteita arvioidaan kirjain- ja numerotunnuksin. Selvitä, millainen tila on AD1 . (3 p.) Vastaus: Ti lassa veden esi i ntymi stodennäköisyys on mi tätön. Kyseessä on kuiva tila. (SFS 6000, taul ukko 51 A-1 , 804.51 2. 1 . 1 ). 1 0. Millainen on perustusmaadoituselektrodi? (3 p.) Vastaus: Yleensä suljetun renkaan muotoinen johtava osa, j oka on upotettu maahan rakennuksen perustusten al l e tai ensisijaisesti upotettu rakennuksen perus
tuksen betoni i n. (SFS 6000/ 826-1 3-08). 1 1 . Sähköisellä erotuksella suojattujen virtapiirien ± jännite ei saa ylittää 500 vol ttia. (2 p.) -
taipuisien l i i täntäkaapel ei den on oltava kokonaan peitettynä si ltä osin kuin on todennäköistä, että ne vahingoittuvat mekaanisesti. (2 p.) + jännitteel l e al tti ita osia ei saa kytkeä mui tten pi i rien suojajohtimi in, jännitteel l e al tti i si i n osi i n tai maahan. (2 p. ) (SFS 6000/ 41 3. 3. 2, 41 3.3.4, 41 3 . 3.6). 1 2. Lääkintätilan käyttöönottotarkastus ± tehdään myös SFS 6000 l uvun 61 mukaan. (2 p. ) ± vaaditaan tehtäväksi myös muutostöiden j äl keen. (2 p.) ± koskee myös turvasyöttöjärjestelmiä. (2 p. ) ( SFS 6000/71 0. 6 1 ). 1 3. Maallikoiden käsittelemien jakokeskusten pitää olla ± SFS-EN 60439-3 mukaan tyyppitestattua rakennetta. (2 p. ) ± kotel ointi l uokaltaan vähi ntään I P 2XC. (2 p. ) -
ainakin osittai n kosketussuojattu kahden metri n korkeudel l e hoi to
tasosta. (2 p. ) (SFS 6000/81 0. 2, 81 0.4, 81 0. 4). 1 4. Kuinka menettelet nolla- ja PE-johtimien kanssa sähköasennuksen muutos
työssä, kun vanhaan nelikiskoiseen jakokeskuksen syöttöön asennetaan uusi MMJ 5x6 S nousujohto? (3 p.). Vastaus: Nol la- ja PE-j ohti met kytketään ri nnan PEN-johti meksi. J
Johtimet merki tään kytkentäpi steiden lähel l ä si ten, että sekä nol la- että PE
johdi n varustetaan l i sämerki nnäl l ä "PEN". Merki ntä voi ol l a kummaJ l eki n johtimelle yhtei nen. Merkintä PEN-johtimeksi on tehtävä j ohdon molem
mi ssa päissä. (SFS 6000/802. 51 4.3, 543.4) . 1 5. Sähköurakoitsija tekee uuden asuinkerrostalon sähköasennukset. Mitä tieto
ja urakoitsijan on ainakin merkittävä käyttöönottotarkastuksen mittauksista tarkastuspöytäkirjaan? (5 p.) Vastaus: Tarkastuspöytäki rjaan tulee merkitä mittauksi sta ai naki n seuraavat tiedot: -
eristysresistanssimittauksi sta kaikki mi ttaustulokset -
si lmukkai npedanssi mittauksi sta kaikki mi ttaustulokset, yl eensä keskus-
al ueittai n epäedul l isi mmassa pisteessä vikavirtasuoji en mi ttaustulokset -
jatkuvuusmi ttauksista vaatimusten toteutumi nen keskuskohtai sesti -
kiertosuunta keskuskohtai sesti. (01 -2009/61 2.9). 1 6. Asuntoalueelle 2,6 m korkeudelle puistoon asennetun ulkovalaisimen ± pitää kotel oi nti luokaltaan ol l a ai naki n I P 23. (2 p.) -
valonl ähde saa olla vai hdettavissa i l man työkalua. (2 p. ) + asennus voi daan toteuttaa suojausluokkaan I I . (2 p.) (SFS 6000/71 4. 51 , 71 4.41 0. 3. 4, 71 4.41 3. 2) . 1 7. Maadoituselektrodin materiaalina saa käyttää ± kupari pääl lysteistä terästä. (2 p.) ± kupari a. (2 p.) ± ruostumatonta terästä. (2 p. ) (SFS 6000/542. 2. 1 , taulukko 54. 1 ). 1 8. Pääosin hyllylle asennetun, 50 A gG-sulakkeilla ylikuormitukselta suojatun, AMCMK 3x2S+ 1 0 Cu nousujohdon pituus on 60 m. Laske riittääkö oikosul
kuvirta 5 s poiskytkentäajalla, kun Ik johdon alkupäässä on 1,2 kA? Laskut on esitettävä. Onnistuuko ko. tapauksessa myös 0,4 s poiskytkentä? (1 4 p.) Vastaus: Alkutil anteen (|
= 1 200 A) muuntaminen i mpedanssiksi. Z = cxU/
k (2 p) Z = (0,95x400) V: {
3x1 200) A ¯ 0, 1 83 Í (2 µ ) Z lisäys ¯ (1 ,492+2,246) Qkm x 0,06 km = 0, 2243 Í (2 p) (Dl /taul ukko 41 .6) . I mpedanssi j ohdon päässä -
Z ¯ 0, 1 83 l+ 0,224 Í = 0,407 $ (2 p) . j ) ) ) Pal uu oi kosulkuvirtaan |
= cxU/
3xZ |
= (O, 95x400) V:(
3x0,407)O = 539 A (2 p) Vertai l u D 1 taul ukkoon 41 .5. 50 A gG-tyypi n sul ake vaatii 250 A oi ko
sul kuvi rtaa toi mi akseen vi idessä sekunni ssa. Suoj aus toi mi i tarkoi tetulla taval l a. (2 p}. Samasta taulukosta nähdään, että 0,4 s poiskytkentä vaatii 470 A, joten myös se toteutuu. (2 p). ( D1 /41 .2). b
) 1 7.3 SÄHKÖTURVALlISUUSTUTKI NTO 2 1 1/201 0 25.1 1 .201 0 Osa 1: Tehtävät 1 -8 (maksimipistemäärä 58 pistettä, hyväksymisraja on 38 pistettä) 1 . Henkilö, jolla on sähköpätevyys 2, voi toimia -
sähkötöiden johtajana urakointi l i i kkeessä, joka tekee suurjännitteisten sähkö l ai ttei stojen asennuksia. (2 p.) ± käytönjohtajana l uokan 2D sähköl ai ttei stossa. (2 p. ) -
ai na työnai kaisen sähköturval l isuuden valvojana. (2 p. ) (KTMp S1 6§§ 1 3, KTMp51 7§2, SFS 6002/ l i i teX/X4). 2. Sähköurakoitsijan on ± tehtävä toimirman al oi ttami sesta i l moi tus Turvatekni i kan keskuksel l e ennen kui n sähkötöi den tekemi nen al oi tetaan. ( 2 p. ) ± l i i tettävä ai na sähkötöi den johtajan suostumus Turvatekni i kan keskuk
sel l e tehtävään i l moi tukseen toi mi nnan al oittami sesta. (2 p.) ± i mettävä uusi sähkötöi den johtaja kol men kuukauden kul uessa si i -
tä, kun sähkötöiden j ohtaja eroaa tehtävästään. ( 2 p. ) (KTMp 51 6§26, 28). 3. Jännitetyötä on -
tahaton jänni tetyöal ueel l e joutumi nen ja/tai tahaton jänni tteisten osi
en koskemi nen. (3 p. ) ( SFS 600211 i ite YIY5) -
jänni tteettömyyden toteami nen rakenteesta, kun kotel oi nti l uokka on I PXXB. ( 3 p.) (SFS 6002/taulukko Y. 2) ± jänni tteisen johtimen i rrottaminen ri vi l i i ttimestä.(3 p. ) (SFS 6002/tau
l ukko Y3). 4. Sähkötyöturvallisuusstandardissa lähialueella tarkoitetaan ti l aa sähköpääkeskuksen edessä. (2 p. ) ± jänni tetyöal uetta ympäröivää raj oi tettua ti laa. (2 p. ) -
jänni ttei sten osien ympäri l l ä olevaa t i l aa jonne ul otuttaessa eristystaso sähköi skun välttämi seksi ei ole ri i ttävä i l man suoj austoi menpiteitä. (2 p.) (SFS 6002/3. 3. 3). 5. Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojaksi saa nimetä -
sähköurakointi l i i kkeen toimistossa työskentelevän työnjohtajan. (2 p. ) ± ähkötöiden johtajan, joka osall istuu sähkötöiden tekemi seen. (2 p. ) -
esäharjoi ttelijan, joka opi skelee ammattiopistossa sähköalaa ja on saa
nut sähkötyöturval l i suuskoulutuksen mutta hänel l ä ei ole aiempaa työkokemusta sähkötöi stä. (2 p.) ± kyseiseen työhön opastetun ri ittävän ammattitai toi sen sähköasentajan. ( 2 p. ) (SFS 6002/5. 2. 1 ). Z
6. Käyttötoimenpiteen pienjänniteJaitteistossa saa tehdä ± aal l i kko, kun moottori käynni stetään kauko-ohjauksel la. (2 p.)
± ehtävään opastettu henki lö, kun lämpörele viritetään keskuksessa, jos
sa on osi ttai nen kosketussuojaus. (2 p. ) -
ai n sähköal an ammatti henki lö, jos käsittel ykohteen l ähei syydessä ei ol e kosketussuojaamattomi a jännittei si ä osi a. ( 2 p. ) ( SFS 6002/5. 2. 1 ). 7. Sähkötyöturvallisuussäädöksiä ± on noudatettava, kun sähköt yöstä voi ai heutua sähköi skun tai valo
kaaren vaara. (3 p.) ovel l etaan vai n sähköal an ammatti henki löi l le tarkoitett ui hin töi hi n. ( 3 p.) ± ovel l etaan myös si i voustyöhön osittai sel l a verkkoai tauksel l a suojattuja kojei stoja si sältävässä sähkötilassa. (3 p. ) ( KTMp 1 1 94/1 999 29a§, SFS 6002 l i i te ZlZ. 2.3). 8. Kun työkohde erotetaan käyttöjännitteestä työn ajaksi, on työkohteen jän
nitteettömyys todettava. Eräissä pienjännitelaitteistoissa kaikki osat, joissa työskennellään, pitää myös työmaadoittaa. a) mi ten työmaadoitusl ai tteet pitää kytkeä? (4 p.) b) mi kä on työmaadoituksen tarkoitus? (4 p. ). Vastaus: a) Työmaadoi tuslaitteet pi tää kytkeä ensi n maadoituspi steeseen ja sen jäl keen maadoitettavi i n osi i n. (4 p.) b) Työmaadoituksella estetään työ kohteen tuleminen vaaral lisesti jän
ni ttei seksi erottamiseen käytetyn kytki nlai tteen vi rheel l i sen käytön tai vi rhetoi mi nnan takia tai mui sta syistä l ai tteistoon tul l een jännitteen ta
ki a. (4 p. ) (SFS 6002/6. 2.4). OSA I I: Tehtävät 9-1 8 (maksimipistemäärä 59 p., hyväksymisraja on 39 p.) 9. Ylijänniteluokan III laitteita ovat ± ki i nteän asennuksen kytkimet ja pi storasiat. (2 p.) kotital ouskojeet. (2 p. ) ± akokeskukset. (2 p.) (SFS 6000/443. 2. 2). 1 0. Miten osittainen kosketussuojaus voidaan toteuttaa? ( 6 p.) Vastaus: -
Jänni ttei set osat kosketussuojataan sormi en ulottumi sal ueella ja mui
den kehonosien mahdol l i sel la kosketusal ueella, tai -
j änni ttei nen osa sijoitetaan lai tteeseen ni i n kapeaan syvennykseen, et
tei osaa voi helposti koskettaa tahattomasti käyttämäl lä edel l i sten vai htoehtojen yhdi stelmää. (6 p.) (SfS 6000, 81 0. 4) . ) ) 1 1 . Täydennä puuttuvat kohdat Kun maadoituselektrodia käytetään myös ukkossuojaukseen, suosi tel laan käytettäväksi vähi ntään � kuparijohdinta. (2 p.) Omakotital on peseytymistilan betoni lattiaan sijoitettu, 230 V j änni tteeseen l i itetty, taipuisa l ämmi tyselementti pitää ol l a kotelointi luokal taan vähin
tään I P X/. (2 p. ) Pal ovaaral l isten ti l ojen uudisasennuksissa vaaditaan sähkölaittei lta vähin
tään l uokan I P 4X kotelointia, jos huolehditaan si i tä, ettei pölyä keräänny sähkölaittei l le. (2 p. ). 1 2. löylyhuoneen sähköasennuksissa voi kiukaan l i i täntään käyttää VSKB-tyypi n kaapelia. (2 p. ) ± on kaikki asennukset sähköki uasta lukuun ottamatta suojattava enin
tään 30 mA vi kavirtasuoj akytkimellä.(2 p.) ± voidaan määrätyissä tapauksi ssa käyttää I P 2X kotelointia. (2 p. ) (SFS 6000/703. 52 j a Dl 521 , 703.41 5, 703. 41 4. 4. 5) . 1 3. Olemassa olevaan sähköasennukseen on lisätty pistorasia, jonkaasennuk
sessa on tehty yllä olevan kuvan mukainen kytkentävirhejakorasiassa. a) Mitä vaaraa asennusvirhe ai heuttaa ja mi ksi ? (2 p.) b) Asennusvirhettä ei ole havaittu aistinvarai sessa tarkastuksessa, mutta mi ten se on havaittavissa l uotettavastistandardi n SFS 60000san 6 mittauksi n kuvan tilanteessa? Perustele vastauksesi . (3 p. ) ßK,
¯·Ü
60 W Pb
Vastaus: (SFS 6000/61 ) a) Sähköiskun vaaraa, koska pi storasi an suojakosketti met tul evat j änni t teiseksi kytkimen ol l eessa J-asennossa. (2 p.) b) Kuvan ti l anteessa kytki n on siis auki asennossa. Valoon tai ääneen perustuva suko-testeri tai ns. summeri tai on/off-tietoonperustuva tes
teri ei ole l uotettava sel l ai senaan ei kä myöskään mi ttausjänni tteenko
etti mel la. Vaihtoehto A)=> ns. PE-mittaus 1 ) edel lytetään tehtäväksi l ukeman antaval l a mi ttal ai tteel l a (SFS 6000/6C. 61 . 3. 2) 2) laajennettaessa olemassa ol evaa asennusta on todettava, ettei l i sä
ys hei kennä olemassa olevan asennuksen turval l i suutta 61 . 1 . 5, jo
ten PE-mittauson tehtävä mahdol l i si mman etääl tä vanhasta asen
nuksesta, esi m. ryhmäkeskuksen PEN-kiskonja uuden pistorasian suojakoskettimen väl i l tä 3) 60 W lamppu l i sää mitattavan (PE-)pi i ri n vastusta huomattavasti/ moni kymmenkertaiseksi suositeltavaan muutaman ohmi n arvoon verrattuna. (3 p.). Vaihtoehto B)=> ns. oi kosulkuvi rta-tai ns. si l mukkai mpedanssi mi ttaus (vikapi i ri n i mpedanssi n mi ttaus) pi storasian vaiheen ja PE väl i l tä. ks. edel l ä kohta 3, mikä johtaa pieneen oi kosulkuvirta-arvoon tai suureen i mpedanssiarvoon. (3 p.). 1 4. Maaseudulle 2,6 m korkeudelle puistoon asennetun ulkovalaisimen ± pitää ol l a kotel ointil uokaltaan ai naki n IP 23. (2 p.) val onl ähde saa ol l a vai hdettavissa i l man työkal ua. (2 p.) ± asennus voidaan toteuttaa suojausl uokkaan I I . (2 p. ) (SFS 6000/71 4. 51 , 71 4. 41 0.3.4, 71 4. 41 3. 2). 1 5. Oppilaitosten sähköteknilliseen opetukseen käytetyissä laboratorioissa ± pi tää jännite kyetä katkaisemaan l uki ttavalla erotuskytki mel l ä. (2 p. ) ± _ pi tää hätäkytkentää varten ol l a kytki n, joka on helposti l uokse päästä
vissä ja tunni stettavissa. (2 p.) ± työskentelypai koi l l a pi tää ol-
la kaavio työskentelypaikan sähkönsyötön järjestelyistä. (2 p. ) (SFS 6000/803.537, 803. 51 4) 1 6. Jännitteettömänä tehtäviä käyttöönottotarkastusmittauksia ovat ± suojajohtimen jatkuvuuden mi ttaami nen. (2 p. ) ± eri stysresistanssi n mi ttaus. (2 p. ) si l mukkaimpedanssin mi ttaus. (2 p. ) (SFS 6000/61 ja 01 /61 2. 2, 61 2. 3, 61 2. 6) . !
) 1 7. Kunnossapitotarkastusten tehtävänä ± ei ol e korvata sähköturval l i suussäädösten edel lyttämää määräai kai s
tarkastusta. (2 p.) ± on varmi stua, ettei asennus ole vi oittunut tai kul unut tai li itos löysty
nyt ni i n, että se pienentäisi turval l i suutta. (2 p.) ± on varmistaa sähköl ai ttei ston kunnossapi to ja turval l i nen käyttö.(2 p. ) (SFS 6000/62, KTMp 51 7/§ 1 2-1 5 ). 18. Pistorasiaa (230 V) syöUävän kaapeli n, MMJ 3x1 ,5S, kuormitettavuus on korjauskertoimineen 1 2 A. Mitattu oikosulkuvirta pistorasiassa on 70 A. Kui nka suurel l a ylivirtasuojal I a johto on eni mmi l l ään suojattavissa, kun a) yl i vi rtasuojana on gG-sulake? (3 p. ) b) yl i vi rtasuojana on johdonsuojakatkai sija? |J p.) Perustele\ vastauksesi mol emmissa kohdi ssa. Vastaus: a) Val i taan 6 A gG sul ake, jolI oin johdon sal I ittu kuormitus vähi ntään 8 A (taul ukko B. 52-1 /SFS-käsikirja 600). Vaadi ttu oikosul kuvi rran mitattu arvo 0,4 s poiskytkentäajalla 6 A gG
sul akkeelle on 58,2 A (taulukko 41 . 5/01 ) � suojaus toi mii tarkoite
tul l a tavalIa. b) Mi käl i yl ivirtasuojana käytetään johdonsuojakatkaisijaa, voidaan sen ni mel l i svirta ottaa suoraan kaapel i n kuormitettavuudesta. Täl l öi n pää
dytään 1 0 A nimel l i svi rtaan. (SFS-käsi ki rja/Li i te 52B) Oi kosul kuvvi rran ri i ttävyyden tarkastel u taul ukosta 41 .4/Dl vaadit-
tu mi tattu arvo B-tyypi n johdonsuojakatkaisijal l e on 62,S A � suoj aus toi mi i tarkoi tetul l a taval I a. C-tyypi n johdonsuojakatkaisija ei tätä ehtoa täytä. D
) ) 1 7.4 SÄHKÖTURVAllI SUUSTUTKINTO 2 11201 1 1 4.4.201 1 Tutkinto on kaksi osai nen. Tutki nnon läpäisy edel lyttää molemmi sta osi sta erik
seen noi n 2/3 pi stemäärää maksi mi pi stemäärästä. OSA 1: Tehtävät 1 -8 (maksimipistemäärä 52 pistettä, hyväksymisraja on 34 pistettä) 1 . Vastaa seuraavi i n väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. ± Sähköurakoi ntitoimintaa harjoi ttavan on ni mettävä sähkötöiden johta
ja ennen toi mi nnan aloittami sta. (KTMp 51 6/1 996 7§) (2 p. ) ± Sähköurakoi tsijan sähkötöi den johtajan tul ee ol l a toi mi nnan harjoitta
ja tai täl l ai sta toimintaa harjoittavan palvel uksessa. (STL 41 0/1 996 9§) (2 p.) ± Jos sähköurakoitsijan toi mi nnassa havaitaan sähköturval l i s uuden kan
nalta vakavia puutteita, voi urakoitsijan sähkötöiden johtaja joutua suorittamaan sähköturval l i suustutkinnon uudel leen. (STL muutos 1 072 § 26) (2 p. ). 2. Sähköpätevyys Z oikeuttaa toi mi maan hissien rakennustöiden johtajana. (2 p. ) ± käytön johtajana luokan 2 D sähkölaitteistossa. (2 p.) käytön johtajana luokan 2 C sähkölaitteistossa. (2 p.) (KTMp 5 1 6 §§1 3, 1 5, KTMp 51 7 §2) 3. SähkölaiUeiston varmennustarkastus on teetätettävä ai na ennen kuin sähköl aitteisto otetaan varsi naiseen käyttötarkoitukseen. (2 p.) ± varmennustarkastuksen saa tehdä vain valtuutettu tarkastaja tai -tar
kastusl ai tos. (2 p.) (tämä hyl ätään) jokaisesta varmennustarkastuksesta on tehtävä i l moitus Turval l isuus
ja kemi kaal i vi rastol le.(2 p. ) (KTMp 51 7: § 7, §8, §1 7). 4. Vastaa seuraavi i n väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti . + Sähköl ai tteiston käyttöönottotarkastuksesta on yleensä tehtävä käyt
töönottotarkastuspöytäki rj a. (2 p.) (KTMp 51 7/ §4) Sähköl aitteistol I e on käyttöönottotarkastuksen l i säksi tehtävä ai na var
mennustarkastus. (2 p.) (KTMp 51 7/1 996 §5) + Jos varmennustarkastuksessa havaitaan vakavia puutteita, on tarkasta
jan määrättävä tarkastuksen kohteena oleva sähkölaitteisto tarkastetta
vaksi uudel l een. (2 p.) (STL muutos 1 072 § 30). 5. Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojana voi toimia henkilö, + joka toi mi i yri tyksen sähkötöiden johtajana. (2 p.) Z
± j ol l a on säädösten edel lyttämä kelpoisuus tehdä itsenäi sesti oman al ansa sähkötöitä. (2 p. ) joka on sähköalan opiskelija, ei kä hänel l ä ol e vi el ä työkokemusta sähköal al ta. (2 p. ) (SFS 6002/X.4). 6. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. ± Vai n sähköal an ammatti henki l ö saa vai htaa kahvasul akkeen pai kassa, jossa varokkeen rakenne on sel l ai nen, että sul ake voi ai heuttaa oi ko
sul un. (3 p.) (SFS 6002/7. 4. 1 ) Sul akkeen saa vaihtaa tehtävään perehdytetty henki l ö, kun on kysees
sä kahvasulakkeen vai htami nen moottori l ähdössä, joka on varustettu kontaktorein. (3 p.) SFS 600217.4. 1 ) ± Sähköurakointi l i i kkeessä käyttöön otettavat jänni tetyöohjeet pitää säh
kötöiden johtajan hyväksyä si l loi nki n, kun käytetään yleisesti tunnet
tuj a jänni tetyöohjeita. (3 p. ) (SFS 6002/1 i i te Y/5). 7. Työmaadoittamisen tarkoituksena on testata suoja laitteiden toimi ntaa, kuten esimerkiksi selekti ivisyyttä. (2 p.) ± estää työkohteen tuleminen jännitteiseksi esi m. vi rhetoi mi nnan takia. ( 2 p.) . . ± ehkäi stä i lmastol l isen yl ijänni tteen pääsy työkohteeseen. (2 p.) (SFS 6002/6. 2. 4. 1 ). 8. Jännitetyötä on työskentelysuojan tai ti l apäisen suojan l ai ttami nen pai kal l een. (3 p. ) (SFS 6002/taul ukko Y2) jänni tteettömyyden toteami nen rakenteesta, kun kotel oi nti l uokka on I PXXB. (3 p.) (SFS 6002/taul ukko Y. 2) ± j ännitteisen johtimen i rrottami nen rivi l i i tti mestä.(3 p.) (SFS 6002/tau
l ukko Y3). OSA I I : Tehtävät 9-1 8 (maksimipistemäärä 63 p., hyväksymisraja on 42 p.) 9. Vanhan asennuksen pinnall isessa jakorasiassa on harmaa johdin. Se voi toi
mi a ± PEN-johtimena. (2 p. ) ± vai hejohtimena. (2 p. ) suojajohtimena. (2 p.). (SFS 6000/l i i te 802C). 1 0. Vikavirtasuojakytkimen käyttövaatimukset ovat l isääntyneet. Enintään 30 mA vikavirtasuojakytkin vaaditaan uusissa asuinrakennuksissa aina lisäsuo
jaksi, kun se syöttää pi stotul pal l a l i itettyä asunnon keittiön jääkaappi-pakastinta. (2 p.) ± l ämmi nvesivaraajaa löylyhuoneen l auteiden al l a (2 p. ) ± val ai stusta (230 V) sui hkuhuoneessa. (2 p. ). (SFS 6000/1 i ite 41 X/s. 1 45, 701 .401 . 41 5. 1 , 703. 41 5) e ) ) 1 1 . Sähköisellä erotuksella suojattujen virtapiirien + jännite ei saa yl i ttää 500 volttia. (2 p.) taipuisien I i itäntäkaapeleiden on oltava kokonaan peitetynä si ltä osin kui n on todennäköi stä, että ne vahi ngoittuvat mekaanisesti. ( 2 p.) ± jännitteel l e al tti i ta osia ei saa kytkeä mui tten pi i rien suojajohtimjj n, jänni tteel l e al tti i si i n osi i n tai maahan. (2 p.) (SFS 6000/ 41 3.3. 2, 41 3. 3.4, 41 3. 3. 6). 1 2. Ryhmän 1 ja 2 lääkintätiloissa + IT, TN, ja TT-järj estel missä suurin jatkuva kosketusjännite ei saa yl i t
tää 25 V. (2 p. ) + vaaditaan varaval ai stus. (2 p.) on syötönvai htoautomati ikan toi mi ntakoe tehtävä kahden vuodn vä
l ei n. (2 p.) (SFS 6000/71 0.41 1 . 3. 2, 71 0. 556. 7. 5, 71 0.62). 1 3. Kotelointiluokan on oltava vähintään I P 44 jul kisten pai kkojen ul koval ai stusasennuksissa. (2 p.) (SFS 6000/71 4. 51 ) + I P 44 maa- j a karjatalouden sähkölaiteasennuksi ssa, kun sähkö�aitteita käytetään normaaleissa olosuhteissa. (2 p.) (SFS 6000/705. 51 2. 2) I P X7 kylpyhuoneen alueelle 1 asennettaval l e sähkölaitteel l e. (¯ p. ) (SFS 6000/701 . 51 2. 2). 1 4. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti ± Suojajohtimessa ei saa olla kytki nl aitetta. (2 p. ) (SFS 6000/543. 3. 3) Eri l l i sen suojajohti men, joka ei ole kaapel ivai pan sisäUä tai äärijoh
timen kanssa samassa asennusputkessa, on ol tava poikki pi nnaJtaan vähintään 4 mm2 , jos suojajohdin on mekaani sesti suojattu. (2 p. ) (SFS6000/543. 1 . 3) Jos suojajohdi n on yhteinen useal l e vi rtapi i ri l le, se on mitoi tet
tava pi eni mmän äärijohtimen poi kkipi nnan mukaan. |2 p.) ( SFS 6000/543. 1 . 4) 1 5. Sähköurakoitsija tekee uuden asuinkerrostalon sähköasennukset. Mitä tie
toja urakoitsijan on ainakin merkittävä käyttöönottotarkastuksen mittauk
sista tarkastuspöytäkirjaan? (5 p.) Vastaus: Tarkastuspöytäkirjaan tulee merkitä mittauksista ainakiD seuraa
vat tiedot: eri stysresistanssi mi ttauksista kai kki mittaustul okset si l mukkai npedanssimittauksista kaikki mi ttaustul okset, yleensä keskus
al ueittai n epäedul l i si mmassa pisteessä vi kavi rtasuoj i en mi ttaustulokset jatkuvuusmi ttauksista vaatimusten toteutumi nen keskuskohtai ssti ki ertosuunta keskuskohtaisesti . ( Dl -2009/61 2. 9). J
1 6. Jakokeskuksen suojaustoimenpiteet voivat ol l a normaalia l ievemmät, jos keskus asen
l aan, joka on l uki ttava. (2 p.) (SFS 6000/81 0.6) kotel oi ntil uokan on ol tava vähi ntään I P 44, jos se asennetaan pai k
kaan, jossa jakokeskusta pääsevät käsittelemään maal l i kot. (2 p. ) (SFS 6000/81 0.4) ± jänni tteisenä käsiteltävät varokkeet, pääkytkin ja käyttötoi menpi teenä käsiteltävät osittai n kosketussuoj atut kojeet on asennettava l ai tteen tai l ai tteiston osan keski l i njasta mi tattuna vähi ntään 0,4 m ja eni ntään 2,0 m korkeuteen hoi totasosta. (2 p. ) (SFS 6000/81 0.4). 1 7. Maadoituselektrodin materiaalina saa käyttää ± kupari päällysteistä terästä. (2 p.) ± kupari a. (2 p.) ± ruostumatonta terästä. (2 p.) (SFS 6000/taulukko 54. 1 sivu 320). 1 8. Nousukeskus kuluttaa virtaa 70 A, cos q = Û,9ja U = 4ÛÛV. Mitoita nousu
tila on koko asennuksen matkalla +J5 °L. Kaapeli on asennettu rei'itetylle kaapelihyllylle pysty- ja vaakasuoraan kahdeksan muun kaapelin joukkoon (kaikki kiinni toisissaan), hyllyjä on asennettu kaksi päällekkäin JÛÛ mm etäisyydelle toisistaan. Nousujohtona käytetään AXMK-tyypin kaapelia. ( 10 p) Vastaus: (SFS 6000) Virtaa tarvitaan 70 A => valitaan 80 A gG-tyypin sul akkeet. (2 p) Hyl l yasennus korjauskertoimet Lämpötila ± 35 °Cja PEX-eritys => 0,92 (A.S2-1 4) (1 p) Pystyhyllyt yht. 9 kaapelia => 0, 70 (A.52-20) (1 p) Vaakahyl lyt yht. 9 kaapelia => 0, 68 (A.52-20) (1 p) Kun sul ake on 80 A gG, vaaditaan kaapel i lta 88 A kuormitettavuutta (B. 52- 1 ) (2 p) Kuormi tettavuusvaati mus pystyosuudel l a 88 A:{O, 92xO. 7)=1 37 A (O,5 p) Kuormi tettavuusvaati mus vaakaosuudel l a 88 A:{O,92xO,68)=1 41 A (O,5 p) Poikki pi nta taulukosta A. 52-7, joka antaa 50 mm2 AI (1 52 A) (2 p) Yl l ä ol evan perusteel l a: yl i kuormitussuoja 80 A gG ja nousujohto AXMK 4x50 S. ì
) ' ) ) 1 7. 3 SÄHKÖTURVAllISUUSTUTKINTO 2 1 1/201 1 1 7. 1 1 .201 1 OSA 1: Tehtävät 1 -8 (maksimipistemäärä 57 pistettä, hyväksymisraja on 38 pistettä) . 1 . Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. ¬ Sähköurakoi nti toi mi ntaa harjoi ttavan on ni mettävä sähkötöi denjohtaja toi mi nnan al oittami sta. (KTMp 5 1 6/1 996 7 §) (2 p. ) ¬ Sähköurakoitsija n sähkötöi den johtajan tul ee ol l a toi mi nnan harjoitta
ja tai täl l aista toi mi ntaa harjoi ttavan palvel uksessa. (STL 41 0/1 996 9 §) (2 p. ) ¬ a l i urakoi tsi jana toi mival l a sähköurakoi tsijal l a on ol tava myös sähkö
urakoi nti oi keus. ( 2 p. ) ( STL 41 01 8 §) . 2. Sähköurakoitsija ¬ sähkötöi den johtaj an on huolehdi ttava si itä, että sähkötöitä tekevät henki l öt ovat a mmattitai toi si a ja r i i ttävästi opastetut tehtävi i nsä. (2 p. ) ( KTMp 5 1 611 996 5 §) ¬ sähkötöi den johtaj an pi tää huol ehti a, että työnai kai nen sähköturval l i
suus toteutuu. ( 2 p. ) (KTMp 5 1 6/1 996 5 §) -
Jos sähköurakoi ts ij an toi mi nnassa havaitaan sähköturval l i suuden kan
nalta vakavi a puutteita, on urakoi ts ijan sähkötöi den johtajan ai na suo
ri tettava sähköturval l i suustutki nto uudel l een. (STL muutos 1 072 2 6 §) (2 p. ) 3. Sähkölaitteiston 4. + käyttöönottotarkastus on tehtävä keskeneräi sel l ä työmaal la ai na, kun otetaan uusi a k i i ntei tä sähköasennuksi a työmaakäyttöön. (2 p. ) (KTMp 5 1 71 3 §) -
varmennustarkastuksel l a voi korvata käyttöönottotarkastuksen. (2 p. ) ( KTMp 51 711 996 §: ät 3 ja 5) -
jokai sesta varmennustarkastuksesta on tehtävä i l moi tus Turval l i suus- ja kemi kaal i vi rastol l e. (2 p.) (KTMp 5 1 7: 7 §, 8 §, 1 7 §). Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. -
Työskentel ysuoj an kosketussuoj aamattomaan j änni tteiseen l ai ttei stoon saa l ai ttaa pai kal l een tehtävään opastettu henki l ö, jol l a ei ol e sähkö
al an koul utusta ja työkokemusta. (3 p. ) (SFS 6002/taul ukko Y2) + Perustason j änni tetöitä saa tietyi l l ä ehdoi l l a tehdä henki l ö yks i nki n. ( 3 p) (SFS 6002/tau l ukko Y3) ¬ J ännitteisen joht i men i rrottami nen ri vi l i i tti mestä on jänni tetyötä. (3 p. ) (SFS 6002/taul ukko Y3) , Z
5. Vastaa seuraavii n väitteisiin etusivun ohjeiden mukaisesti ± Sähköt yöturva II i suutta koskeva koul utus on annettava myös sähköura
koi ts ij an sähkötöi den työnjohtotehtävi ssä toi mi vi l l e henki l öi l l e. (2 p. ) (sFs 6002/X3) . ¬ sähkötyöturval l i suuskoul utuksen si säl l össä pitää ottaa huomi oon ne tehtävät, j oissa kou l utukseen osal l i stuvat henki löt toi mivat. (2 p. ) (sFs 6002/l i i te X/X. 3) -
Työna i kai sen sähköturval l i suuden val vojaksi saa ni metä vai n työmaan kär ki mi ehen. ( 2 p. ) ( sFs 6002/l i i te X/X. 4). 6. Vastaa seuraavi i n väittämi i n etusivun ohjeiden mukaisesti. ¬ Vai n sähköal an ammatti henki l ö saa vai htaa kahvasul akkeen pai kassa, jossa varokkeen rakenne on sel l ai nen, että sul ake voi ai heuttaa oi ko
sul un. (3 p.) (sFs 6002/7.4. 1 ) -
sul akkeen saa vai htaa tehtävään perehdytetty henki l ö, kun on kysees
sä kahvasul akkeen vai htami nen moottori l ähdössä, joka on varustettu kontaktorei n. (3 p. ) sFs 6002/7. 4. 1 ) ± sähköurakoi nti l i i kkeessä käyttöön otettavat j änni tetyöohj eet pi tää säh
kötöi den johtajan hyväksyä s i l l oi nki n, kun käytetään yl ei sesti tunnettu
ja j änni tetyöohjeita. (3 p.) (sFs 6002/l i i te Y/5). 7. Työmaadoi ttamisen tarkoi tuksena on -
testata suoja l ai ttei den toi mi ntaa, kuten esi merki ksi sel ekti ivi syyttä. (2 p. ) ¬ estää työ kohteen tul emi nen j änn ittei seksi esi m. ri steävästä johdosta. (2 p. ) ¬ ehkäi stä i l mastol l i sen yl ij änni tteen pääsy työkohteeseen. ( 2 p. ) ( sFs 6002/6.2 . 4. 1 ) . 8. Vastaa seuraavii n väitteisiin etusivun ohjeiden mukai sesti. -
J änni tetyöal ueen ul koraj an mi tta on pi enjännitelaittei stoi l l a ai na 0,2 m. (3 p. ) (sFs 6002/taul ukko Y. 1 ) ¬ J änni tetyöal ueen ul koraj an mi tta on pi enjännitei l majohdoi l l a 0,5 m . (3 p. ) (sFs 6002/taul ukko YI ) ¬ AMKA-kaapel i a saa käsi tel l ä j ännittei senä vai n noudattaen erityi si ä j änni tetyömenetel mi ä. (3 p. ) (sFs 6002/Y1 ) . OSA II: Tehtävät 9-1 8 (maksimipistemäärä 61 pi stettä, hyväksymi sraja on 40 pi stettä) 9. TN-järjestelmä, jossa on koko järjestelmässä erilliset nolla(N)- ja suoja
(PE)-johtimet, on nimeltään ¬ TN-s-j ärjestel mä. (2 p. ) - TN-C-j ärjestel mä. ( 2 p. ) -
TN-C-s-j ärj estel mä. (2 p. )(sFs 6000/3 1 2 .2 . 1 ) . \ /
) ) ) 1 0. Erillisen suojajohtimen, joka ei ole kaapelivai pan sisällä tai äärijohtimen kanssa samassa asennusputkessa, on oltava poikkipinnaltaan vähintään + 1 6 mm2 al umi i ni a, jos suojajohdi n on mekaanisesti suoj attu. (2 p. ) + 1 6 mm2 al umi i ni a, jos ei ol e mekaani sta suojausta. (2 p. ) -
2, 5 mm2 kupari a, jos ei ol e mekaani sta suoj austa. (2 p. ) (SFS 6000/543 . 1 . 3) . 1 1 . Vikavirtasuojakytkimen käyttövaatimukset ovat lisääntyneet. Enintään 30 mA vikavirtasuojakytkin vaaditaan uusissa asuinrakennuksissa aina Ii
pi stotul pal l a I i itettyä asunnon keittiön j ääkaappi -pakasti nta. (2 p. ) + l ämmi nvesivaraajaa l öyl yhuoneen l autei den al l a (2 p. ) . ± val ai stusta ( 230 V) sui hkuhuoneessa. ( 2 p. ) (SFS 6000/l i i te 41 X/s. 1 45, 701 .401 . 41 5 . 1 , 703. 41 5) . 1 2. Oppilaitosten sähköteknill iseen opetukseen käytetyissä laboratorioissa + pitää j ännite kyetä katkai semaan l uki ttaval l a erotuskytki mel l ä. (2 p. ) ± pitää hätäkytkentää varten ol l a kytki n, j oka on helposti l uokse päästä
vissä ja tunni stettavissa. (2 p. ) -
ti l apäi si i n kytkentöi hi n saa käyttää pal j aita naparuuvej a. (2 p. ) (SFS 6000/803. 46). 1 3. Ryhmän 1 ja 2 lääkintäti loissa + IT, TN, ja TT-j ärjestel mi ssä suuri n jatkuva kosketusj ännite ei saa yl ittää 25 V. (2 p. ) ± vaadi taan varaval ai stus . (2 p. ) -
on syötönvai htoautomati i kan toimintakoe tehtävä kahden vuoden vä
l ei n. (2 p. ) (SFS 6000/7 1 0. 41 1 .3 .2, 71 0. 556. 7. 5, 71 0. 62) . 1 4. Sähköasennusten sijoitusti la katsotaan kosteaksi tilaksi + väestönsuoj assa. (2 p. asui nki i ntei stön ul l akkoti l assa. ( 2 p. ) -
myymäl äti l oi ssa. (2 p. ) ( SFS 6000/804. 5 1 2 . 1 . 1 ) . 1 5 . Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti ¬ Suojajohti messa ei saa ol l a kytki nl aitetta. (2 p. ) (SFS 6000/543. 3.3) -
Eri l l i sen suojajohti men, joka ei ole kaapel i vai pan si säl l ä tai ääri joh
timen kanssa samassa asennusputkessa, on ol tava poi kki pi nnal taan vähi ntään 4 mm2 , jos suoj ajohdi n on mekaani sesti suojattu. (2 p. ) (SFS6000/543 . 1 . 3) ± Jos suojajohdi n on yhtei nen useal l e virtapi i ri l l e, se on mi toi tetlava suuri m
man äärij ohtmen poikki pi nnan mukaan. [2p. ) [SFSG000/543. l.4]. ó
4 1 6. Täydennä puuttuvat kohdat Betoni l atti aan tai vastaavaan materiaal i i n asennetun l ämmi tysyksi kön ko
tel oi nti l uokka pi tää ol l a väh i ntään IPX7. (2 p. ) (SFS 6000. 753. 5 1 2 . 2. 5) Maa- j a karj atal ouden ti l oi ssa sähköl ai ttei den koteloi nti l uokan on ol -
tava 1P44 , kun ni i tä käytetään normaal ei ssa ol osuhtei ssa. (2 p. ) (SFS 6000.705. 51 2 . 2) Kyl pyhuonei den a l ueel l a 1 on sähköl ai ttei den kotel oi nti l uokan ol tava vä
hi ntään I PX4 . (2 p.) (SFS 6000. 701 .5 1 2 .2) . 1 7. Sähköurakoitsija tekee uuden toimistorakennuksen sähköasennukset. Mitä tietoja urakoitsijan on ainakin merkittävä käyttöönottotarkastuksen mitta
uksista tarkastuspöytäkirjaan? (5 p.) Vastaus: Tarkastuspöytäki rjaan tul ee merki tä mi ttauksi sta ai naki n seuraavat tiedot: -
eri stysresi stanssi mi ttauksi sta kai kki mi ttaustul okset -
s i l rukka i npedanssi mittauksi sta kai kki mi ttaustul okset, yl eensä keskus-
al uei ttai n epäedul l i si mmassa pi steessä - vi kavi rtasuoj i en mi ttaustul okset -
jatkuvuusmi ttauksista vaati musten toteutumi nen keskuskohtai sesti -
ki ertosuunta keskuskohtaisesti . ( 01 -2009/61 2 . 9) . 1 8. MMJ 5x6 S asennetaan putkeen upotettuna lämpöeristettyyn seinään. Ym
päristön lämpötila on 35 °C. Määritä l askemal l a johdon kuormi tettavuus. Mi kä on yl i kuormitussuoj aukseen käytetyn sul akkeen suuri n sal l i ttu ni mel
l i svi rta, kun käytetään gG-sul akkeita? (8 p. ) Vastaus: SFS 6000 Taul ukko A. 52- 1 asennustapa A2: Kuormi tettavuusarvo saadaan taul ukos
ta A. 52-2 sarake 2 ja korj auskerroi n ympäri stön l ämpöti l an mukaan saa
daan taul ukosta A. 52-1 4. A. 52-2 ¯ 3 1 A ( 3 p. ) A. 52-1 4 ¯ 0, 88 (2 p. ) johdon kuormi tettavuus I z ¯ 0, 88 X 31 A " 2 7, 28 A ( 1 p. ) . Yl i kuormi tussuojaksi voi daan val i ta taul ukon B. 52-1 mukaan 20 A gG-sul ake. ( 2 p. ). \ /
2(9) Osa I Maksimipistemäärä on 51 pistettä. Hyväksymisraja on 34 pistettä
+ KTMp 516/1996 § 5 V
- STL muutos 1072 § 26 V
3. Jännitetöissä
sähkötöiden johtajan pitää hyväksyä käyttöön otettavat työohjeet silloinkin, kun käytetään yleisesti tunnettuja jännitetyöohjeita.
+ SFS 6002; liite Y/Y5 V
on ennen töiden aloittamista arvioitava ympäristön olosuhteet ja muut kuin sähköiset vaaratekijät.
tarvitaan aina työryhmä, jossa on vähintään kaksi henkilöä, kun kyseessä on vaativa jännitetyö.
Sähköurakoitsijan sähkötöiden johtajan
on huolehdittava siitä, että sähkötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi opastetut tehtäviinsä.
on huolehdittava siitä, että työnaikainen sähköturvallisuus toteutuu.
on suoritettava sähköturvallisuustutkinto aina uudelleen, jos sähköurakoitsijan toiminnassa havaitaan sähköturvallisuuden kannalta vakavia puutteita.
3(9) 4.
+ SFS 6002/5.2.1 V
- SFS 6002/5.2.1 V
sähkölaitteistossa ei ole haltijan käytössä olevaa erotusmahdollisuutta.
+ STL 410/1996 § 30 ja Tukes-ohje S4-2011 kohta 9 ja 7 V
- STL 410/1996 § 30 ja Tukes-ohje S4-2011 kohta 9 ja 7 V
- KTMp 517/1996 §§ 2 ja 7 V
- KTMp 517/1996 §§ 2 ja 8 V
+ KTMp 517/1996 §2 ja Tukes-ohje S4-2011 kohta 2 V
- SFS 6002/3.3.3 V
+ SFS 6002/3.3.3 V
sähkölaitteistolle ei ole tehty käyttöönottotarkastusta.
STL 410/1996 § 30 ja Tukes-ohje S4-2011 kohta 9 ja 7
ryhmäkeskuksen ryhmäjohtojen merkinnät ovat osittain puutteelliset.
sähkölaitteiston varmennustarkastuksen saa tehdä vain valtuutettu tarkastuslaitos.
sähkölaitteistoon kuuluvat sähkölaitteiston haltijan saman kiinteistön kaikki lääkintätilat, myös eri rakennuksissa olevat.
Sähkötyöturvallisuudessa lähialue tarkoittaa
tilaa sähköpääkeskuksen ovien sisäpuolella
Tarkastajan on määrättävä sähkölaitteistolle uusintatarkastus, jos hän toteaa varmennustarkastuksessa, että
Käyttötoimenpiteen saa suorittaa
maallikko, jos moottori käynnistetään kauko-ohjauksella.
maallikko, jos lämpörele viritetään keskuksessa, jossa on osittainen kosketussuojaus.
ammattihenkilö, jos käsittelykohteen läheisyydessä on kosketussuojaamattomia jännitteisiä osia.
Sähkölaitteistot on jaettu laajuutensa ja erityisominaisuuksiensa perusteella luokkiin, joiden perusteella määräytyy mm. varmennustarkastuksen suorittamisaika. Luokan 2 b sähkölaitteiston varmennustarkastus on tehtävä ennen sähkölaitteiston käyttöönottoa.
jännitetyöaluetta ympäröivää rajoitettua tilaa.
rajattua aluetta työmaan ympärillä.
4(9) 8.
5(9) OSA II
+ SFS 6000/413
+ SFS 6000/411.3.2 V
+ SFS6000/411.3.1.1 V
- luoda toimintaedellytykset maasulku- ja vikasuojaukselle
D1-2009/54.1
Maksimipistemäärä 64 pistettä
Hyväksymisraja 42 pistettä.
suojamaadoittamalla.
Vaarallisen kosketusjännitteen syntyminen sähkölaitteessa estetään vikatapauksessa esimerkiksi
sähköisellä erotuksella.
syöttöjännitteen automaattisella poiskytkennällä.
6(9) 12.
- SFS 6000/543.1.4 V
+ SFS 6000/543.1.3
+ SFS 6000/543.2.3 V
- Suojaa ihmistä koskettamasta sormella vaarallisia osia.
- Suojaa koteloinnin sisällä olevaa laitetta halkaisijaltaan 12,5 mm tai
sitä suurempien vieraiden esineiden sisääntunkeutumiselta.
- Veden tunkeutumiselle ei ole asetettu vaatimuksia.
D1-2009/512
Mitä tarkoittaa sähkölaitteen kotelointiluokka IP 20? (6 p)
Suojajohdin ei saa olla yhteinen useammalle kuin kahdelle vitapiirille.
Kuparisen suojajohtimen, joka ei ole äärijohtimen kanssa samassa asennusputkessa, on oltava vähintään 4 mm², jos se ei ole mekaanisesti suojattu.
Kaapelihyllyjä ei saa käyttää suojaavana potentiaalintasausjohtimena.
7(9) 14.
+ SFS 6000/710.411.6
- SFS 6000/710.411.4
+ SFS 6000/710.415.2
- SFS 6000/813.3 V
+ SFS 6000/813.3 V
+ SFS 6000/803.537 V
+ SFS 6000/803.514 V
Sairaalan ryhmän 2 lääkintätilassa
tulee käyttää IT-järjestelmää piireissä, jotka syöttävät
kaikissa enintään 32 A ryhmäjohdoissa on käytettävä vv-suojaa.
lääkintälaitteita.
tai sen läheisyydessä tulee olla lisäpotentiaalintasauskisko, johon liitetään hoitoalueella olevat johtavat osat.
pitää käyttää aina ns. turvapistorasioita.
Uudistuotantoa olevien asuinhuoneistojen pistorasia-asennuksissa
pitää hätäkytkentää varten olla kytkin, joka on helposti luokse päästävissä ja tunnistettavissa. pitää työskentelypaikoilla olla kaavio työskentelypaikan sähkönsyötön järjestelyistä.
pitää syöttävässä ryhmäjohdossa aina olla sekä ylikuormitus- että oikosulkusuojaus.
ei koskaan voi käyttää ilman suojakosketinta olevaa pistorasiaa.
Oppilaitosten sähköteknilliseen opetukseen käytetyissä laboratorioissa
pitää jännite kyetä katkaisemaan lukittavalla erotuskytkimellä.
8(9) 17.
Sähköurakoitsija tekee uuden toimistorakennuksen sähköasennukset. Mitä tietoja urakoitsijan on ainakin merkittävä käyttöönottotarkastuksen mittauksista tarkastuspöytäkirjaan? (5 pistettä)
Tarkastuspöytäkirjaan tulee merkitä mittauksista ainakin seuraavat tiedot: - eristysresistanssimittauksista kaikki mittaustulokset (1 p) - silmukkainpedanssimittauksista kaikki mittaustulokset, yleensä keskusalueittain epäedullisimmassa pisteessä (1 p)
- vikavirtasuojien mittaustulokset (1 p)
- jatkuvuusmittauksista vaatimusten toteutuminen keskuskohtaisesti(1 p) - kiertosuunta keskuskohtaisesti (1 p). (D1-2009/612.9)
) ) . ) 1 7.5 SÄHKÖTURVALLl5UUSTUTKI NTO 3 1 1/2009 1 9.1 1 .2009 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosai nen. Tutki nnon läpäisy edel lyttää mol emmista osista eri k
seen noi n 2/3 pistemäärää maksi mi pistemäärästä. OSA I Tehtävät 1 - (maksi mipistemäärä 52 pistettä, hyväksymisraja on 34 p.) 1 . Aloitat sähkölaitteiden korjaustoiminnan ja teet ilmoituksen toi minnan aloittamisesta Turvatekni ikan keskukselle. Mitä tietoja ja l iitteitä tulee i l moituksessa ol la sähkötöiden johtajan osalta? (4 p) Vastaus -
Sähkötöi den johtajan ni mi j a henki l ötunnus. -
Sähkötöi den johtajan suostumus tehtävään. -
Selvitys sähkötöiden johtaj an palvel ussuhteesta, jos sähkötöiden joh-
taja ei ol e i tse toi mi nnanharjoi ttaja. -
Li i tteenä j äljennös sähkötöi den johtajan pätevyystodi stuksesta. , (TUKES-ohje S7) 2. 5ähköurakoitsija, joka on urakointiryhmässä 53,on oikeutettu ¬ tekemään eni ntään 1 500 V tasajännitteiseen verkkoon l i i tettäväksi tar
koi tettujen sähköl aittei den korjaustöitä. (2 p) ¬ asentamaan sähkölaitteeseen rinnastettavan sähköl aittei ston yksi ttäi : sen syöttöjohdon ryhmäkeskukselta l ähti en. (2 p) -
tekemään ryhmäkeskuksen l aajennus- j a muutostöitä. (2 p) (KTMp 5 1 6/96, 1 4 §). 3. Sähkötyöturvall isuusstandardissa SFS 6002 opastetulla henkilöllä voidaan tarkoittaa kahta erityyppistä henkilöä. Miten heidät on määritelty? (4 p) Vastaus a) Henkilö, joka on hankki massa KTMp (51 6/1 996) 1 1 §:n mukaista sähkö
al an ammatti henki lön pätevyyttä ja jol l a on sähköal an koul utusta ja! tai työkokemusta, mutta joka ei kaiki l ta osi n täytä itsenäi seen työhön kykenevän ammatti henki l ön vaati muksi a. b) Henki lö, jol I a ei ole sähköal an koul utusta tai työkokemusta, mutta j o
ka on opastettu tekemään määrätty toi menpi de, (esi m. sul akkeen vai h
to tai l aiteval mistukseen l i ittyvään testaukseen kuul uva mi ttaus). (SFS 6002/X2). 1 2
4. Euroopan talousalueella valmistetun ja markkinoille saatettavan sähkö
laitteen ¬ CE-merkintä saa ol l a sähköl ai tteen takuutodistuksessa. (2 p) ( KTMp 1 694/ 1 3a§) ¬ vaatimustenmukai suusvakuutuksessa tul ee ol l a sähköl ai tteen val mi sta
jan tai Euroopan talousal ueel l a toi mi van edustajan ni mi ja osoite. (2 p) (KTMp 1 694/1 4a ) ¬ val mi stajan on laadittava sähköl ai tteesta tekni nen tiedosto. (2 p) (KT
Mp 1 694/1 4b). 5. Sähköt yön saa tehdä jännitteisenä ¬ sähköal an ammatti henki l ö yksi n, kun on kyseessä pistokantareleen vai hto, j ohon ei tarvita työkal uja (3 p) (sFs 6002/taul ukko Y.2) -
sähköal an ammatti henki l ö yksi n, kun on kyseessä muutostyö koske
tussuojaamattomassa kojei stossa. (3 p) (SFS 6002/taul ukko Y.3) sähköal an ammatti henki l ö yksi n ai na, kun on kyseessä ohjauspi i ri en muutostyö. (3 p) (SFS 6002/taul ukko Y. 3 ja Y9). 6. Vastaa seuraaviin väitteisiin etusivun ohjeiden mukaisesti ¬ Sähköl ai tekorj aamoon on si joitettava sopivaan pai kkaan taul u ensi
apuohjeista. (3 p) (SFS 6002/X3) ¬ Sähkötyöturval l i suutta koskeva koul utus on annettava myös sähköura
koitsijan sähkötöiden työnjohtotehtävissä toi mivi l le henki l öi l le. (3 p) (SFS 6002/X3) ¬ Työnai kai sta sähköturval l i suutta valvovan henki l ön on itse oltava työ
kohteessa. (3 p) (SFS 6002/x.4) . . ¯. Työ on tehtävä aina noudattaen jännitetyölle asetettuja vaatimuksia, kun on kyseessä -
pi enjännitteel l ä tehtävä mittaus. (3 p) (SFS 6002/Uite Y/taul ukko Y.2) -
työskentel ysuoj an asettami nen. (3 p) (SFS 6002/Uite Y/taul ukon Y.2) ¬ johtimien kytkentä ri vi l i ittimeen jännitteisenä. (3 p) (SFS 6002/Uite Y/ taul ukon Y.3 esi merkit). 8. sähkötyöturvallisuusstandardi edellyttää, että töissä, jotka suoritetaan sähkölaitteistoissa tai niiden läheisyydessä, on erityisesti huolehdittava ensiapuvalmi udesta sähkön aiheuttamien tapaturmien varalta. Tämän takia kaikille sähkötöihin osallistuville sähköalan ammatti henkilöille työnjohdon ja käytönjohdon henkilöt mukaan luettuna sekä näissä töissä avustamaan opastetuille henkilöille on tarpeen antaa ensiapu koulutus. Mit ä tähän ensi apukoul ukseen pitää si säl lyttää? (3 p). Mi ten ensiapuval mi uksi a tul ee pitää yl l ä? (2 p). Vastaus Ensi apukoul utuksen tulee käsittää ai naki n pal ovammoi hi n sekä ruhje- j a vi i l tohaavoi hi n annettavan ensi avun sekä puhal l us- j a pai nel uelvytyksen ) ) ) , opettami sen ja ni i tten käytännön harjoittelemi sen. (3 p) Ensiapuval mi uksia on tarpeen pi tää yl lä jatkuvasti . Tämän taki a elvytystoi
menpi tei tä on syytä harjoi tel l a korkei ntaan kol men vuoden väl ei n. (2 p) (SFS 6002/X. 3) OSA I I Tehtävät Ü-T ¯ (maksimipistemäärä bbpistettä, hyväksymisraja on 38 p.) 9. Täydennä puuttuvat kohdat Si i rrettävän sähkölaitteen I i itäntäkaapel i n johtimien poi kkipinta on ol tava vähi n
tään T,0 mm2, kun l ai tteen mi toitusvirta on 1 6 A ja kaapel i n pi tuus on enintään 2 metriä. (2 p) (Sähköl ai tekorjaajan opas/7.6 taul ukko 1 ) . Sähkölaitteen l i i täntäkaapel i na käytettävän kevyen öl jyn kestävän kumi kaapel i n tyyppimerki ntä on VSKN tai H05RN-F tai A05RN-F. (2 p) (01 -2009 taul ukko 521 . 1 ) Vastaukseen ri i ttää mi kä tahansa vai htoehdoi sta. Suojausl uokan Í l aittei den l i ittämiseen tarkoitetun yksi vai heisen i l man yl i kuor
mitussuoj aa ol evan jatkojohdon poi kki pi nnan pitää ol l a vähi ntään 1 ,5 mm1• (2 p) (SFS 6000/81 3. 2. 3). TÜ.Vikasuojauksella tarkoitetaan , ¬ enti sestä kielenkäytöstä tuttua kosketusjänni tesuojausta. (2 p) ¬ suojausta sähköi skulta yhden vi an olosuhtei ssa. (2 p) -
suojausta suoral ta koskettami sel ta. (2 p) (SFS 6000120. 1 , 826-1 2-06). TT. Sähkölaitekorjaamoissa -
saa t i l apäiskytkentöjen syöttöön käytettävän vi rtapi i ri n erotus
kytki men ti l al l a käyttää 32 A mitoitusvirtaista pistokytki ntä. (2 p) (SFS6000/803. 537) ¬ on määrävälein tehtävä tarkastuksi a ja testauksi a, joiden avul l a var
mi stetaan suojausten toi mi vuus. (2 p) (SFS 6000/803.6) ¬ työskentelypai koi l l a olevat pi storasiat merkittävä si ten, et-
tä merki nnöistä sel viää myös pi storasioiden suojaustapa. (2 p) (SFS 6000/803. 51 4) . T Z. Sähkölai tekorjaamoissa ja sähkölaboratorioissa pitää olla hätäkytkentää varten laitteet, joilla nopeasti voidaan kytkeä pois jännitteet työskentely
alueelta. Hätäpysäytyslaitteen -
on s ij ai ttava ai na päävi rtapi i ri ssä. (2 p) -
on oltava ai na l uki ttavissa. (2 p) ¬ on ol tava ai na hel posti tunni stettavissa. (2 p) (SFS 6000/537.4. 2. 2, 537.4.2. 6, 537.4.2.4 ja 803.537) J
4 1 3. SähkölaiUeen korjaustyössä ¬ korj attavaksi tuotuun lämpöti l arajoittimel l a varustettuun l ämmitti
meen ei saa asentaa al kuperäi stä pienempi tehoi si a lämpövastuksia. ( 2 p) (Sähkölaitekorj aajan opas/7. 3) -
suojausl uokan II eri steai neisen kotelon ri kkoutuneen muovi sen holkki
ti i vi steen ti l al l e saa asentaa metal l isen hol kki ti i vi steen.(2 p) (Sähkölai
tekorjaajan opas/7. 3) ¬ korjatun vedenpi tävän l ai tteen ( l P X7 tai I P X8) eristysre�i stanssi on mitattava veteen upotettuna. (2 p) (Sähköl aitekorjaajan opas/8.S. 1 ). 1 4. Täydennä puuttuvat kohdat Suojausl uokan I ki i nteän 6 kW sähköki ukaan vuotovi rta saa korjauksen jäl keen ol l a eni ntään 4.5 mA • (2 p) (Sähköl ai tekorjaajan opas/8.5.2). Si i rrettävän suojausl uokan I sähkölaitteen vuotovi rta saa korjauksen j äl keen ol l a eni ntään 0.75 mA . (2 p) (Sähkölaitekorj aajan opas/8. S.2). Suojausl uokan I I porakoneen vuotovi rta saa korjauksen jäl keen ol l a eni ntään 0.25 mAo (2 p) (Sähköl ai tekorjaajan opas/8.5.2). 1 5. A) Mitä vaihtoehtoja on vikasuojauksen toteuttamiselle korjattaessa sähkölait
teita niiden käyttöpaikalla? (4 p) B) Mitä tällöin voidaan tehdä vikasuojauksen täydentämiseksi? (2 p) Vastaus A) Korjattaessa sähköl ai tteita ni i den käyttöpai kal l a voidaan vi kasuojauk
seen käyttää si i rrettävää suojaerotusmuuntajaa tai mitoi tustoi mi nta
vi rral taan eni ntään 30 mA vi kavi rtasuojaa. (4 p) B) Vi kasuojauksen täydentämiseksi sähkölaittei den korjaustöi ssä ni i den käyttöpai kal la voi käyttää ja suosi tel l aan käytettäväksi eristävää al us
taa j a ti lapäisiä suoj uksi a. (2 p) (SFS 6000/803.41 1 ). 1 6. Yksilöi, mitä tarkastuksia ja mittauksia on tehtävä pistotulppaliitäntäiselle suojausluokan l astianpesukoneelle korjauksen yhteydessä. (1 0 p) Vastaus Si l mämääräi sesti on tarki stettava, ettei l ai tteen kotelo, kuori, vai ppa ei kä I i i
täntäkaapel i ol e vahi ngoittunut ni i n, että jännitteiset osat ovat kosketeltavissa tai ettei ni i den eristys ol e muuten hei kentynyt. (1 p). Si l mämääräi sesti on tarki stettava, että l i itäntäkaa pel issa ei ol e si l mi n ha
vaittavi a vaurioita ja että ai kaisemmi n mahdol l i sesti vaihdettu kaapel i on tyypi ltään ja poikki pi nnaltaan asi anmukai nen. (1 p). Si lmämääräisesti ja tarvittaessa käsi n kokei lemal l a on tarkistettava, että l i itäntä
kaapel i n vedonpoisti n ja mahdol l i nen murtumissuoja ovat kunnossa. (1 p). ) ) On tarkistettava, että suojajohdi n on oi kei n kytketty j a l i i ti n on oi kei n mer
ki tty. On myös tarkistettava, si i nä määri n kui n se voi daan tehdä purkamatta l aitetta l i sää, että suojajohdi n on kunnossa koko pi tuudeltaan. (1 p) Suojajohdi npi i ri n jatkuvuus on mitattava. (2 p). Laitteen eristysresistanssi on mitattava. (2 p). Laitteel l e on tehtävä vuotovirran mittaus. (2 p) . (Sähköl ai tekorjaajan opas /kohta 8). 1 7. Mittaat korjauksen jälkeen kiinteästi verkkoon liitetyn (suojausluokka 1) l iitäntäkaapel i n (pituus 1 ,5 m) suojajohtimen resistanssia ja sen l iitosten ylimenoresistanssia käyttäen 1 0 A mittausvirtaa. a) Mistä kohteista suoritat mittauksen? (2 p) Vastaus Laitteen j änni tteel l e altti i den metal l i osien ja suojajohti men verkonpuolei
sen pään väl i ltä. b) Kuinka suuri mitattu resistanssiarvo saa enintään olla? (2 p) Vastaus: 0,3 . c) Mitä on otettava huomioon mittauksen aikana? (2 p) Vastaus On huol ehdi ttava si itä, että mittapään j a metal l i osan väl i l lä ei ol e huonoa kosketusta, joka pääsee vai kuttamaan mittaustul okseen. Jos resistanssi arvo muuttuu kaapel i a I i i kuteltaessa, voidaan ol ettaa, että suojajohdi n on vahi ngoittunut tai l i i tokset ovat huonontuneet. Vi ka on heti korjattava. (Sähköl ai tekorjaajan opas/8A). o
) ) `
1 7.6 SÄHKÖTURVALLlSUU5TUTKINTO 3 l/ZÛ1 Û ZZ.4.ZÛ1 Û
Tutkinto on kaksiosai nen. Tutki nnon läpäisy edel l yttää molemmista osista erik
seen noi n 2/3 pi stemäärää maksi mi pi stemäärästä. OSA l:Tehtävät 1-8 (maksimipistemäärä 57 p., hyväksymisraja on 38 p.) 1 . Mistä työturvallisuusasioista sähkötöiden johtajan on sähköturvallisuussää
dösten nojalla varmistuttava ennen kuin asentajat voi päästää korjaamaan ja huoltamaan sähkölaitteita? (9 p.) Vastaus: Sähkötöiden j ohtajan on varmistuttava, että -
sähköl ai ttei den korjaustöi tä tekevät henki l öt ovat ammattitai toi si a (koulutus j a/tai työkokemus, sähkötyöturval l i suuskoulutus) j a ri i ttävästi opastettuja tehtävi insä, -
jokai seen työkohteeseen on ni mettävä KTMp (51 6/1 996) 1 1 §: n mu
kainen henki l ö valvomaan työaikaista sähköturval l isuutta, -
asentaj i l la on käytettävissään työhön tarkoitetut turval l i set työväl i neet ja varusteet. ( KTMp 51 6/1 996 §§5, 29c, 2ge). 2. Sähköurakoitsija, joka on urakointiryhmässä 53, on oikeutettu ± tekemään eni ntään 1 500 V tasajännitteiseen verkkoon l i itettäväksi tar
koitettujen sähkölaitteiden korjaustöitä. (2 p. ) ± asentamaan sähkölaitteeseen ri nnastettavan sähkölaitteiston yksittäi
sen syöttöjohdon ryhmäkeskukselta lähtien. (2 p.) -
tekemään hissi en korjaustöitä. (2 p. ) (KTMp 51 6/96, 1 4 §). 3. Työnaikaisen sähköturvaJlisuuden valvojaksi voidaan nimetä henkilö, -
joka on sähköasentajien esi mi es, mutta ei ol e i tse sähköal an ammatti
henkilö. (2 p. ) ± j ol l a on säädösten edel lyttämä kelpoisuus tehdä i tsenäisesti oman alansa sähkötöitä. (2 p.) -
joka on sähköalan opiskel i ja, eikä hänel l ä ol e vielä työkokemusta sähköal al ta. (2 p.) (SFS 6002/X. 4). 4. Opastetulla henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, -
joka on itsekseen perehtynyt sähkölaitteiden korjaustyöhön. (2 p.) ± jol la ei ole sähköalan koul utusta tai työkokemusta, mutta j oka on opastettu tekemään määrätty toimenpide, esi m. sulakkeen vai hto. (2 p.) ± joka on hankki massa työkokemusta, mutta joka ei kaiki lta osi n täytä itsenäiseen työhön kykenevän ammatti henki l ön vaati muksi a. (2 p.) (SFS 6002/X. 2) . Z
5. Sähköt yön saa tehdä jännitteisenä + sähköalan ammatti henki l ö yksin, kun on kyseessä pistokantareleen vai hto, johon ei tarvita työkaluja (3 p.) (SFS 6002/taul ukko Y. 2) -
sähköalan ammatti henki l ö yksin, kun työkohteessa on pi enjänni te, jossa oi kosulkuvirta on suuri . (3 p.) (SFS 6002/taul ukko Y.3) -
sähköalan ammatti henki lö yksi n ai na, kun on kyseessä ohjauspi i ri en muutostyö. (3 p. ) (SFS 6002/taul ukko Y. 3 ja Y9). 6. Vastaa seuraaviin väitteisiin etusivun ohjeiden mukaisesti. ± Sähkölai tekorjaamoon on sijoitettava sopivaan pai kkaan taul u ensi
apuohjeista. (3 p.) (SFS 6002/X3) ± Vai n sähköalan ammatti henki l ö saa vai htaa kahvasulakkeen pai kassa, jossa varokkeen rakenne on sel l ai nen, että sulake voi ai heuttaa oi ko
sä kahvasulakkeen vai htami nen moottori l ähdössä, joka on varustettu kontaktorei n. (3 p. ) SFS 6002/7. 4. 1 ). 7. Miten johdonsuojakatkaisijan tahaton päällekytkentä pitää estää käytettä
essä johdonsuojakatkaisijaa työkohteena olevan ryhmäjohdon jännitteet
tömäksi erottamiseenl (6 p.) (SfS 6002/6.2.2). Vastaus: Johdonsuojakatkai sijan tahaton pääl lekytkentä pitää estää estämäl l ä käyttö
vivun käyttö l uki tsemal l a tai muul l a l uotettaval l a taval l a tai l uki tsemal l a joh
donsuojakatkai si jan si jai ntipaikka avai mel l a tai työkal uI la. Johdonsuojakat
kaisijan käyttövi pu ei saa ol l a avattavissa i l man avainta tai työkal ua (4 p. ). Erotuskohta on l i säksi varustettava tarkoi tuksenmukai sella kieltokilvellä, jos
sa ki el l etään kytkemästä jänni tettä työskentelyn ai kana ja si i nä on ol tava ki l
ven asettajan ni mi j a asettami späivämäärä. (2 p. ) (SFS 6002/6. 2. 2). 8. Minkä seuraavista käyttötoimenpiteistä maallikko saa tehdä, kun sähkölait
teisto on vähintään IPXXB-Iuokan mukaisesti suojattul ± Vi kavi rtasuojan testaus käyttäen testi pai ni ketta. (2 p. ) -
Suurjännitesulakkeen vai hto. (2 p. ) -
Yl i 25 A sulakkeen vai htaminen moottori lähdössä, joka on varustettu kontaktorei l l a. (2 p. ) (SFS 6002/5. 2. 1 , 7.4. 1 ). OSA I I : Tehtävät 9-1 7 (maksimi pistemäärä 46 p., hyVäksymislaja on 30 p.) 9. Täydennä puuttuvat kohdat Si i rrettävän sähkölaitteen I i itäntäkaapel i n johti mi en poi kki pi nta on oltava vähi ntään 075 mm! , kun l ai tteen mitoi tusvi rta on 1 0 A ja kaapel i n pi tuus on eni ntään 2 metriä. (2 p. ) (Sähkölaitekorjaajan opas/7. 6 taulukko 1 ). ) ) Sähkölaitteen l iitäntäkaapelina käytettävän öljyn kestävän kumi kaapel i n tyyp
pi merki ntä on VSN tai H07RN-F. (2 p.). (01 -2009 taul ukko 521 . 1 ) Vasta
ukseen ri i ttää toinen vai htoehdoista. Suojausl uokan | laitteiden l i i ttämiseen tarkoitetun yksivai heisen i l man yl i
kuormi tussuojaa olevan jatkojohdon poi kkipinnan pitää olla vähi ntään 1,5 mm!. (2 p.) (SFS 6000/81 3.2.3). 1 0. Lisäsuojauksella tarkoitetaan -
kaksoiseristettyjen l uokan II laittei den käyttöä. (2 p. ) ± perussuojauksen j a vi kasuojauksen l i säksi käytettyä suojausmenetel
mää esi merki ksi 3 0 mA vikavi rtasuojan käyttöä. (2 p.) -
sähköl aitteen sijoi ttami sta kosketusetäisyyden ul kopuolelle. (2 p. ) (SFS 6000/20. 1 , 826-1 2-07). 1 1 . Sähkölaitekorjaamoissa saa ti l apäiskytkentöjen syöttöön käytettävän virtapi i ri n erotuskyt
ki men tilalla käyttää 32 A mitoi tusvi rtaista pistokytkintä. (2 p.) (SFS6000/803. 537) ± on vi kasuojaukseen käytettävä suojaerotusmuuntaja varustettava oi kosul kusuojauksel l a ja poiskytkeväl l ä tai hälyttäväl l ä ylikuormitus
s uoj auksella. (2 p. ) (SFS 6000/803. 41 1 ) ± työskentelypai koi l l a ol evat pi storasi at merki ttävä s i ten, että merki n
nöistä selviää myös pi storasioiden jänni te, teho tai vi rta ja suojaus
tapa. (2 p.) (SFS 6000/803. 51 4). 12. a) Piirrä suojausluokan II sähkö laitteen tunnus. (2 p.) Vastaus l öytyy kohdasta SFS 6000/41 3. 2. 1 . 1 tai 01 -2009/taul ukko 51 . 7. b) Piirrä suojausluokan l l l tunnus. (2 p.) Vastaus l öytyy kohdasta 01 -2009/taul ukko 51 . 7 c) Piirrä I P 34 kotelointiluokan kuvatunnus. (2 p.) Vastaus löytyy kohdasta D1 -2009/taul ukko 51 . 2. 13. Jos sähkölaitteen korjaustyön yhteydessä toteat, ellei laitetta voi korjata standardien olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaiseksi, miten sinun tulee menetellä? (4 p.) Vastaus: Asiakkaal l e on selvästi (ja todi stettavasti) i l moitettava l ai tteen käyttämi seen l i i ttyvistä vaaroista, ei kä l ai tetta saa ottaa käyttöön ei kä l uovuttaa toi sel l e. (Suosi tel l aan, että l ai tetta ei luovuteta toi mintakuntoi sena.) (Sähköl ai te
korjaaj an opas/l.3). J
1 4. Mikä on VS8-tyyppisen kumikaapelin johtimen suurin sallittu käyttölämpö
tila ja saako kaapelia käyttää palovaarallisissa tiloissa? (4 p.) Vastaus: 90 °C erityiskäytössä ja saa käyttää palovaaral l i sissa tiloissa. (Käsi ki rj a D1 -
2009/taul ukko 521 . 1 ). 1 5. Sähkölaitteen -
varaosi na on ai na käytettävä samanlaista al kuperäistä varaosaa. (2 p.) ± varaosina voidaan käyttää val mi stajan ohjeen mukaisia vai htoehtoisia varaosia. (2 p. ) ± varaosat voi huol tol i i ke val ita itse, jos se varmi staa että käytetyt vara
osat ovat standardien mukai si a j a ominaisuuksi l taan vähi ntään yhtä hyviä kui n al kuperäiset varaosat. (2 p.) (Sähköl ai tekorjaajan opas/7.2) 1 6. Olet korjannut asiakkaalle suojamaadoitetun sähkölaitteen (suojausluokan I laite). Suoritat korjauksen jälke�n eristysresistanssimittauksen. a) Mi l l ä jänni tteel l ä mittaus tul ee suorittaa? (2 p.) b) Kui nka suuri eri stysresistanssiarvon tulee vähi ntään ol la, jotta l ai te täyttäisi vaati mukset (2 p.). Vastaus: a) 500 V tasajänni tteel l ä b) 0,5 M !(Sähköl ai tekorjaaj an opas/8. 5. 1 ) 1 7. Olet asentanut i lmalämpöpumppua varten yhden pistorasian ja sille ryh
mäjohdon keskukselta. Ryhmäjohtoa suojaava sulake on 1 6 A gG. Käyt
töönottotarkastuksessa teet syötön automaattisen poiskytkennän toiminnan testauksen. Saat mi ttauksessa oikosulkuvirran arvoksi 1 40 A. Toteutuuko vi kasuojaus vaaditul l a taval l a ja mi kä on pi eni n vaadi ttu mi tattu oikosulkuvi rran arvo? (4 p. ) Vastaus: Kyl l ä toteutuu j a vaadittu mi tattu arvo on 1 37, 5 A ( Käsi ki rja Dl -2009laul ukko 41 . 5). |
I \ ; \ 1
) ) ) \
11.b 5ÃHKÕTURYALL¡5UU5TUTKITOó
1 1/201 0 25.1 1 .2010 OSA 1 : Tehtävät 1-8 (maksimipistemäärä 55 pistettä, hyväksisraja on 36 pistettä) 1 . Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisest. ± Sähköurakointitoi mi ntaa harjoi ttavan on ni mettävä sähkötöiden johta
ja ennen toi mi nnan aloittamista. (2 p.) (KTMp 51 6/1 996 7§) ± Toi mi ntansa aloittavan sähköurakoitsijan sähkötöiden johtajan tulee olla toi mi nnan harj oi ttaja tai täl laista toimi ntaa harjruavan palveluk
sessa. (2 p. ) (STL 41 0/1 996 9§) ± Uusi sähkötöiden johtaja on nimettävä kolmen kuukauden kul uessa si itä, kun sähkötöiden j ohtaja vaihtuu tai on estynyt hoitamasta tehtä
väänsä muuten kui n lyhytai kaisen poissaolon vuoksi. (2 p.) (KTMp 51 6/1 996 7§). 2. Työnaikaisen sähköturval lisuuden ± valvoja on ni mettävä jokai seen työkohteeseen, jossa on sähköiskun vaara. (2 p.) valvoja on nimettävä aina kirjall isesti jokaista työkohdetta varten. (2 p.) ± valvojana voi toi mi a vai n sähköalan ammattihenkilö, joka osal l istuu työhön. (2 p.) (SFS 6002(1 i i te X4). 3. AJoitat sähköurakoinnin urakointiryhmässä 53. Tällöin urakointiliikkeesi on oikeutettu ± tekemään eni ntään 1 500 V tasajänni tteiseen verkkoon l i i tettäväksi tar
koitettujen sähköl ai tteiden korjaustöitä. (3 p.) ± asentamaan sähköl ai tteeseen rinnastettavan sähkölaitteiston yksittäi
sen syöttöjohdon ryhmäkeskukselta lähtien. (3 p.) tekemään ryhmä keskuksen laajennus- ja muutostöit. (3 p.) ± tekemään öljyl ämmityslaitteistojen sähkötöitä. (3 pJ (KTMp 51 6/1 996 § 1 4). 4. Kontaktorilla varustertussa moottoriJähdössä 35 A tuSppasuJakkeen saa vaihtaa opastettu henkilö. (2 p. ) maal l i kko. (2 p.) ± sähköal an ammatti henki lö. (2 p.) (SFS 6002/7. 4. 1 ). 5. Sähkötyöturvallisuusstandardissa JähialueeJla tarkoitetaa ti laa sähköpääkeskuksen edessä. (2 p.) ± jänni tetyöal uetta ympäröivää rajoi tettua tilaa. (2 p.) -
jänni tteisten osien ympäri l l ä olevaa ti l aa jonne ulot!ttaessa eri stystaso sähköiskun välttämiseksi ei ole ri i ttävä i l man suojaltoi menpiteitä. (2 p. ) (SFS 6002/3.3 . 3). Z
6. Käyttötoimenpiteen pienjännitelaitteistossa saa tehdä ± maal l i kko, kun moottori käynni stetään kauko-ohjauksel la. (2 p. ) ± tehtävään opastettu henki l ö, kun l ämpörele vi ri tetään keskuksessa, j ossa on osittai nen kosketussuojaus. (2 p.) vai n sähköal an ammatti henki l ö, j os käsittelykohteen läheisyydessä ei ole kosketussuojaamattomi a j änni tteisiä osia. (2 p.) (SFS 6002/5. 2. 1 .). 7. Jännitetyötä on tahaton jänni tetyöalueelle joutumi nen ja/tai tahaton jännittei sten osi
en koskemi nen. (3 p.) (SFS 6002/l i ite YIS) jänni tteettömyyden toteami nen rakenteesta, kun kotelointi l uokka on J PXXB. (3 p.) (SFS 6002ltaul ukko Y. 2) ± jänni tteisen j ohti men i rrottami nen ri vi l i ittimestä. (3 p.) (SFS 6002/tau
l ukko Y3). 8. Erotettaessa virtapiiri työn ajaksi jännitteisestä syöttöjohdosta on sopivin toimenpitein varmistettava, etteivät laitteet tule tahattomasti jännitteisik
si. Mitä toimenpiteitä on tehtävä, kun työkohteen erottamiseen käytetään johdonsuojakatkaisijaa, eikä sen sijaintitilaa ole lukittu? (4 p.) Vastaus: Kyt ki nlaitteen ohjausvipu pitää l uki ta siten, ettei si tä voida avata i l man avai nta tai työkal ua. (2 p.) Ohjausvipu on varustettava tarkoituksenmukaisel l a ki eltoki lvel lä, jossa kiel
letään kytkemästä j änni tettä työskentelyn aikana. Ki l pi on ki i nni tettävä si
ten, että se pysyy pai kal l aan työn ai kana, ja si i nä on ol tava ki lven asettajan ni mi j a asettami späivämäärä. (2 p.) (SFS 6002/6. 2. 2) . OSA I I: Tehtävät 9-1 7 (maksimipistemäärä 49 pistettä, hyväksymisraja on 32 pistettä) 9. Mi kä kotelointiluokka {IP) on kyseessä, kun sähkölaite on suojattu 2,5 mm tai sitä suurempien vieraiden esineiden sisään tunkeutumiselta? (2 p.) Vastaus: IP JX (D1 /51 2) 1 0. Mitä ymmärretään kiinteällä laitteella? (2 p.) Vastaus: Lai te, joka on ki i nteästi asennettu tai lai te, jossa ei ole kädensi jaa ja joka on ni i n pai nava, ettei sitä ole hel ppo si i rtää. Esi m. kotitalouskone yl i 1 8 kg (SFS 6000, 826-1 6-06) ) ) \ ) ) 1 1 . Vaarallisen kosketusjännitteen syntyminen sähkölaitteessa estetään vika
tapauksessa esimerkiksi ± sähköi sel l ä erotuksel l a. (3 p.) ± syöttöjänni tteen automaattisel l a poiskytkennäl l ä. (3 p.) + suoj amaadoittamal l a. (3 p.) (SFS 6000/41 1 , 41 3). 1 2. Onko väite oikein vai väärinl ± PELV-järjestel män pi stotul pissa ja pi storasioissa voi ol l a suojakosketi n. (2 p. ) SELV-järjestel män pi stotulpissa ja pi storasioissa on suojakosketi n. (2 p. ) ± PEL V-j ärjestel män pi stotulpan on oltava rakenteeltaan sel l ai nen, että se ei sovi FELV-järjestel män pi storasi aan; (2 p. ) (SFS 6000/41 4.4). 1 3. Käyttökytkennässä (ohjaus) saa käyttää ni mel l isvi rraltaan eni ntään 1 0 A pi stokytki ntä. (2 p.) (SFS 6000/53 7. 5. 1 .4) nol lajohtimeen saa asentaa yksi napaisen kytki men. (2 p.) (SFS 6000/537. 5. 1 . 2) ± on oltava jokai sta eri kseen ohjattavaa vi rtapi i ri n osaa varten käyttökyt
ki n, jol l a voidaan tehdä käyttökytkennät asennuksen mui sta osista ri i p
pumatta. (2 p. ) (SFS 6000/537. 5. 1 . 1 ). 1 4. Olet korjannut asiakkaalle suojamaadoitetun sähkölaitteen (suojausluokka l). Suoritat korjauksen jälkeen eristysresistanssimittauksen. a) Mi l lä jänni tteel l ä mi ttaus tulee suorittaa? (2 p. ) b) Kui nka suuri eristysresistanssiarvon tulee vähi ntään ol l a, jotta l ai te täyttäi si vaati mukset (2 p.) Vastaus: a) 500 V tasajännitteel lä b) 0,5 M I(Sähkölaitekorjaajan opas/8. 5. 1 ). 1 5. Sähkölaitekorjaamoissa + on työskentelypai kkojen pistorasiat merki ttävä ni i n, että selviää l i itän
nän jänni te, teho tai virta ja suojaustapa. (2 p.) (SFS 6000/803. 51 4) ± sähköl ai tekorjaamoti loi hi n on näkyväl l e pai kal l e asetetta-
va sähkötapaturmien ensi avusta kertovat ensiapuohjeet. (2 p. ) (SFS6000/803. 51 4) + Ti l apäi skytkentöjen syöttöön käytettävässä vi rtapi i rissä voidaan erotus
kytki men ti l al l a käyttää enintään 1 6 A mi toitusvirtaista pi stokytkintä. (2 p.) (SFS 6000/803. 537). J
1 6. Korjaat sähkölaiteUa asiakkaan luona. Mitä suojaus- ja varotoimenpitei
tä sinun on otettava huomioon, kun joudut tekemään mittauksia paljaissa jännitteisissä osissa? (8 p.) Vastaus: Suojalai tteena on käytettävä suojaerotusmuuntajaa tai vi kavi rtasuojakytki n
tä. Mi käl i tämä ei ole mahdol l ista, on toi menpi teet pyrittävä tekemään eris
tysaineisen l attian tai i rral l i sen eristysai nei sen suojan pääl l ä ni i n, ettei kos
ketusetäisyydel l ä ole maahan johtavassa yhteydessä olevia osi a. Laite tul ee pyrkiä si i rtämään paikkaan, jossa on ri i ttävästi ti laa toi menpi tei l ie. (6 p.) Erityisesti on huolehdittava si i tä, että sivul l i set henkil öt, l emmi kkiel äi met tms. eivät tul e l i ian lähel l e korjattavaa jänni ttei stä laitetta. (2 p.) (Sähkölai te
korjaajan opas/kohta 6). 1 7. Vaihdat vanhan puolikiinteästi asennetun l ieden tilalle uuden lieden. Yksi
löi, mitä tarkastuksia ja mittauksia on tehtävä asennukselle. (6 p.) Vastaus: Aistinvarai nen tarkastus Suojajohtimen jatkuvuus. Toi mi ntatesti (SFS 6000/61 ). ) ) 1 7. 6 SÄHKÖTURVAllISUUSTUTKI NTO 3 1/201 1 1 4.4.201 1 Tutki nto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edel lyttää mol emmi sta osista erik
seen noin 2/3 pi stemäärää maksi mi pi stemäärästä. . OSA 1: Tehtävät 1-8 (maksimipistemäärä 55 pistettä, hyväksymisraja on 36 pistettä) 1 . Mistä työturvall isuusasioista sähkötöiden johtajan on sähköturvallisuussää
dösten nojalla varmistuUava ennen kuin asentajat voi päästää korjaamaan ja huoltamaan sähköJaitteital (9 p.) Vastaus: Sähkötöiden johtajan on varmistuttava, että sähköl aitteiden korjaustöi tä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoi si a (koul utus ja/tai työkokemus, sähkötyöturval l isuuskoul utus) j a rii ttävästi opastettuja tehtävi i nsä, -
jokai seen työkohteeseen on ni mettävä KTMp ( 51 6/1 996) 1 1 §: n mu
kai nen henki l ö valvomaan työaikaista sähköturval l i suutta, -
asentaj i l l a on käytettävi ssään työhön tarkoitetut turval l i set työväl i neet ja varusteet. (KTMp 51 6/1 996 §§5, 29c, 2ge). 2. Sähköurakoitsija, joka on urakointiryhmässä S3, on oi keutettu ± tekemään eni ntään 1 500 V tasajänni tteiseen verkkoon l i i tettäväksi tar
koitettujen sähköl ai tteiden korjaustöitä. (2 p.) ± asentamaan sähköl ai tteeseen rinnastettavan sähkölaittei ston yksi ttäi
sen syöttöjohdon ryhmäkeskukselta l ähtien. (2 p. ) tekemään hissien korjaustöitä. ( 2 p. ) ( KTMp 51 6/96, 1 4 §). 3. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. ± Sähköurakointitoi mi ntaa harjoittavan on nimettävä sähkötöi den johta
ja ennen toi mi nnan al oittamista. (2 p.) (KTMp 51 6/1 996 7§) ± Toi mi ntansa aloittavan sähköurakoitsij an sähkötöiden johtaj an tul ee ol l a toi mi nnan harj oi ttaja tai täl l ai sta toimi ntaa harj oi ttavan palveluk
sessa. (2 p.) (STL 41 0/1 996 9§) ± Uusi sähkötöi den j ohtaja on ni mettävä kolmen kuukauden kul uessa si itä, kun sähkötöi den johtaja vaihtuu tai on estynyt hoi tamasta teh
täväänsä muuten kui n lyhytai kaisen poi ssaolon vuoksi . (2 p.) (KTMp 51 6/1 996 7§). 4. Sähkötyöturvallisuusstandardissa JähiaJueella tarkoitetaan ti l aa sähköpääkeskuksen edessä. (2 p. ) ± jännitetyöal uetta ympäröivää rajoi tettua tilaa. (2 p. ) -
jänni tetyöaluetta. (2 p. ) (SFS 6002/3. 3. 3). 2
5. Sähköt yön saa tehdä jännitteisenä ± sähköalan ammattihenkilö yksi n, kun on kyseessä pistokantarel een vai hto, johon ei tarvita työkal uj a (3 p.) (SFS 6002/taul ukko Y. 2) ± sähköalan ammatti henkilö yksi n, kun työkohteessa on pienoisj änni te. (3 p. ) (SFS 6002/taul ukko Y.3) opastettu henki lö yksin, kun on kyseessä pienj änni tteinen ohjauspi iri
en muutostyö. (3 p.) (SFS 6002/taul ukot Y.2 j a Y. 3) . 6. Vastaa seuraaviin väitteisiin etusivun ohjeiden mukaisesti. ± Sähkölaitekorjaamoon on sijoi tettava sopivaan pai kkaan taul u ensi
apuohjeista. (3 p. ) (SFS 6002/X3) Opastettu henki l ö saa vaihtaa kahvasulakkeen pai kassa, jossa varok
keen rakenne on sel lainen, että sulake voi ai heuttaa oikosul un. (3 p.) ( SFS 6002/7. 4. 1 ) ± Sul akkeen saa vai htaa sähköal an ammattihenki l ö, kun on kysees-
sä kahvasulakkeen vaihtami nen moottori lähdössä, joka on varustettu kontaktorei n. (3 p. ) SFS 6002/7. 4. 1 ). 7. Mi nkä seuraavista käyttötoimenpiteistä maallikko saa tehdä, kun sähkö
laitteisto on vähintään IPXXB-Iuokan mukaisesti suojattu? ± Vi kavirtasuojan testaus käyttäen testipaini ketta. (2 p. ) S uurjänni tesul akkeen vaihto. (2 p. ) ± Keskuksen erottami nen jänni tteettömäksi pääkytki mel lä. (2 p. ) ( SFS 6002/5. 2. 1 , 7. 4. 1 ). 8. Erotettaessa virtapi i ri työn ajaksi jännitteisestä syöttöjohdosta on sopivin toi menpitein varmistettava, etteivät laitteet tule tahattomasti jänni tteisik
si. Mitä toimenpiteitä on tehtävä, kun työkohteen erottamiseen käytetään johdonsuojakatkaisijaa, eikä sen sijaintitilaa ole l ukittu? (4 p.) Vastaus: Kytki nl ai tteen ohjausvi pu pitää l uki ta siten, ettei sitä voida avata i l man avai nta tai työkal ua. (2 p.) Ohjausvipu on varustettava tarkoi tuksenmukaisel l a ki el toki lvel lä, j ossa kiel
l etään kytkemästä jänni tettä työskentelyn aikana. Ki l pi on ki i nni tettävä si
ten, että se pysyy pai kal laan työn ai kana, ja si i nä on ol tava kilven asettajan ni mi ja asettami späi vämäärä. (2 p. ) (SFS 6002/6. 2. 2) OSA I I : Tehtävät 9-1 7 (maksimipistemäärä 42 p., hyväksymisraja on 28 p. ) 9. Täydennä puuttuvat kohdat Si i r rettävän sähköl ai tteen l i itäntäkaapel i n johti mi en pOi kkipi nta on oltava vähi ntään 0.75 mml, kun laitteen mi toitusvi rta on 1 0 A ja kaapel i n pituus on eni ntään 2 metri ä. (2 p.) (Sähköl ai tekorjaajan opas/7.6 taul ukko 1 ) \
) ) Suojausl uokan I l ai tteiden l i ittämiseen tarkoitetun yksivai heisen i l man yl i
kuormi tussuojaa ol evan jatkojohdon poi kki pi nnan pi tää ol l a vähi ntään 1 .5 mm�. (2 p.) (SFS 6000/81 3. 2.3) 1 0. Lisäsuojauksella tarkoitetaan kaksoiseristettyjen l uokan II laitteiden käyttöä. (2 p. ) ± perussuojauksen ja vi kasuojauksen l i säksi käytettyä suojausmenetel
mää esimerkiksi 30 mA vi kavirtasuoj an käyttöä. ( 2 p. ) sähköl ai tteen sijoi ttami sta kosketusetäi syyden ul kopuolelle. (2 p. ) (SFS 6000/20. 1 , 826-1 2-07) 1 1 . Sähkölaitekorjaamoissa ± Saa ti l apäiskytkentöjen syöttöön käytettävän vi rtapi i ri n erotus
kytki men ti l al l a käyttää 1 6 A mi toi tusvi rtaista pi stokytkintä. (2 p. ) (SFS6000/803. 537) ± on vi kasuojaukseen käytettävä suojaerotusmuuntaja varustettava oi ko
sul kusuojauksel l a j a poi skytkeväl l ä tai hälyttäväl l ä yl i kuormitussuoja
uksel l a. (2 p.) (SFS 6000/803.41 1 ) ± työskentelypai koi l l a ol evat pi storasi at merkittävä si ten, että merki n
nöi stä selviää myös pistorasioiden jänni te, teho tai vi rta ja suojausta
pa. (2 p.) (SFS 6000/803. 51 4). 1 2. Mitä tarkoittaa sähkölaitteen kotelointiluokka I P 34? (4 p.) Vastaus: Sähkölaitteen koteloi nni n si säl l ä oleva l ai te on suojattu 2,5 mm tai sitä suurempien vieraiden esi neiden sisään tunkeutumiselta. kai ki sta suunni sta roiskuvalta vedeltä. ( 01/51 2). 1 3. Vaarallisen kosketusjännitteen syntyminen sähkölaitteessa estetään vika
tapauksessa esimerkiksi ± sähköi sellä erotuksel la. (3 p.) ± syöttöjännitteen automaatti sel l a poi skytkennäl l ä. (3 p.) ± uojamaadoittamal l a. (3 pistettä) ( SFS 6000/41 1 , 41 3). 1 4. Mikä on VSN-tyyppisen kumi kaapelin johtimen ali n suositeltava käsittely
lämpötila ja saako kaapelia käyttää palovaarallisissa tiloissa? (4 p.) Vastaus: -25 ·C ja saa käyttää palovaaral l i si ssa tiloissa. (Käsi ki rja 01 -2009/ taulukko S21 . 1 )Tehtävä hylätään. 1 5. Sähkölaitteen varaosina on ai na käytettävä samanl ai sta al kuperäi stä varaosaa. (2 p. ) ± varaosina voidaan käyttää val mi staj an ohjeen mukai si a vaihtoehtoi si a varaosia. ( 2 p.) ± varaosat voi huoltol i i ke val i ta itse, j os se varmi staa että käytetyt vara
osat ovat standardi en mukai si a ja omi naisuuksiltaan vähi ntään yhtä hyvi ä kui n al kuperäiset varaosat. (2 p. ) (Sähkölai tekorjaajan opas/7. 2). J
1 6. Täydennä puuttuvat kohdat Suojausl uokan I ki i nteän 7,5 kW sähköki ukaan vuotovi rta saa korjauksen jäl keen ol l a eni ntään 5 mA . (2 p.) (Sähköl aitekorjaajan opas/8. 5. 2) Siirrettävän suojausl uokan I sähköl aitteen vuotovirta saa korjauksen j äl keen ol l a eni ntään 0.75 R. (2 p. ) (Sähköl ai
tekorjaajan opas/8. 5.2) Suojausl uokan | | | sähköl ai tteen vuotovirta saa korjauksen j äl keen olla eni n
tään 0,5 mA . (2 p.) (Sähköl ai tekorjaajan opas/8. 5.2). 1 7. Olet asentanut ilmalämpöpumppua varten yhden pistorasian ja sille ryhmä
johdon keskukselta. Ryhmäjohtoa suojaava sulake on 1 6 A gG. Käyt-töön
ottotarkastuksessa teet syötön automaattisen poiskytkennän toi-minnan testauksen. Saat mittauksessa oikosulkuvirran arvoksi 1 40 A. Toteutuuko vikasuojaus vaaditulla tavalla ja mikä on pi eni n vaadittu mi
tattu oikosulkuvirran arvo? (4 p.) Vastaus: Kyl l ä toteutuu ja vaadittu mi tattu arvo on 1 3 7, 5 A (Käsi ki rj a D1 -2009fau
l ukko 41 . 5). ) ) 1 7.5 SÄHKÖTURVAllISUUSTUTKINTO 3 1 1/201 1 1 7. 1 1 .201 1 Tutki nto on kaksi osai nen. Tutki nnon l äpäi sy edel l yttää mol emmi sta osi sta eri k
seen noi n 2/3 pi stemäärää maksi mi pi stemäärästä. OSA I: Tehtävät 1 -8 (maksimipistemäärä 65 pistettä, hyväksymisraja on 43 pistettä) 1 . Mistä työturvallisuusasioista sähkötöiden johtajan on sähköturval lisuus
säädösten nojalla varmistuttava ennen kuin asentajat voi päästää korjaa
maan ja huoltamaan sähkölaitteita? (9 p.) 2. Vastaus: Sähkötöiden johtaj an on varmi stuttava, että -
sähköl ai ttei den korjaustöitä tekevät henki l öt ovat ammattitai toi si a (koul utus j a/tai työkokemus, sähkötyöturval l i suuskoul utus) j a r i i ttävästi opastettuj a tehtävi i nsä, -
j okaiseen työ kohteeseen on ni mettävä KTMp (5 1 6/1 996) 1 1 §: n mu
kai nen henki l ö valvomaan työnai kai sta sähköturval l i suutta, -
asentaj i l l a on käytettävi ssään työhön tarkoitetut turval l iset työväl i neet ja varusteet. ( KTMp 5 1 6/1 996 §: ät 5, 29c, 2 ge) . Sähköurakoitsijalla oltava vähintään S3-urakointioikeudet, kun on kysees
sä + sähköl i eden kytkentä. (2 p. ) -
pi stotulppal i i täntä i sen kodi nkoneen l i ittämi nen verkkoon. (2 p. ) + ki i nteästi verkkoon l i i tettävän työpi steval ai si men vai hto. (2 p. ) KTMp 51 6/96, 1 4 §) . 3. Yksittäisen työkohteen työnaikaisen sähköturvallisuuden 4. -
val vonta voi daan antaa vai n asentaj ien suoranai sel l e esi mi ehel l e. (3 p. ) + val vonta voi daan antaa sähköt yön kokonaan yks i n tekeväl l e itsenäi
seen työhön kykeneväI l e sähköal an ammatti henki l öl l e. ( 3 p. ) -
val voja pi tää ai na n i metä ki rj al l i sesti . (3 p. ) ( KTMp 5 1 6/1 996 § 29c, SF5 6002/l i i te X. 4). Mitkä mittalaitteet S3-ryhmän urakoitsijalla täytyy vähintään ol la käytet
tävissään sähköt yön turvallisuuden varmistamiseksi? (7 p.) Vastaus: Yl ei smi ttari , eri stysresistanssi n mi ttausl aite, pi ht i ampeeri mittari , vai hej är
j estyksen i l mai si n, suojajohdi npi i ri en kunnon toteami seen soveltuvat mi t
ta l ai tteet, oi kos ul kuvi rran määri ttämi seen soveltuvat mi ttal ai tteet (vai n ryh mäj ohtoal ueen töi ssä) j a j ännitteenkoeti n. ( 57-98, 5L1 täyttöohje). Z
5. Työ on tehtävä ai na noudattaen jännitetyölJe asetettuja vaatimuksia, kun on kyseessä -
työskentel ysuoj an tai ti l apäi sen suojan l aittami nen pai kal l een. (3 p. ) ± työ akustossa, j ossa on iso oi kosul kuvi rta. (3 p. ) ± j ohti mien kytkentä ri vi l i ittimeen j änni ttei senä. ( 3 p. ) (SFS 6002/l i ite Y/ taul ukon Y.3 esi merkit). 6. Vastaa seuraavi i n väitteisiin etusivun ohjeiden mukaisesti. -
Maal l i kko saa vai htaa ai na 25 A tul ppasul akkeen. (3 p. ) -
Opastettu henki l ö saa vai htaa kahvasul akkeen pai kassa, jossa varok-
keen rakenne on sel l ai nen, että sul ake voi a i heuttaa oi kosul un. (3 p. ) ± Sul akkeen saa vai htaa vai n sähköal an ammatti henki lö, kun on kysees
sä kahvasul akkeen vai htami nen moottori l ähdössä, joka on varustettu kontaktorei n. (3 p. ) (SFS 6002/7. 4. 1 ) . 7. Sähkötyöturval lisuussäädöksiä ± on noudatettava, kun sähköt yöstä voi ai heutua sähköi skun tai val okaa
ren vaara. (3 p. ) ± sovelletaan ns. maal l i kol l e sal l ittui hi n töi hi n vai n soveltuvi n osi n si ten, että voi daan ri i ttävästi varmi stua sähkötyöturval l i suudesta. (2 p. ) ± sovelletaan myös si ivoustyöhön osi ttai sel l a verkkoaitauksel l a suoj attu
ja kojeistoja si säl tävässä sähköti l assa. (3 p. ) ( KTMp 1 1 94/1 999 29 a § ja SFS 6002 l i ite ZlZ.2 . 3). 8. Korjaat sähkölaitetta asiakkaan luona. Mitä suojaus- ja varotoimenpitei
tä sinun on otettava huomioon, kun joudut tekemään mittauksia paljaista jännitteisistä osista? (8 p.) Vastaus: Suoj al aitteena on käytettävä suojaerotusmuuntaj aa tai ni mel l i stoi mi ntavir
ral taan eni ntään 3 0 mA vi kavi rtasuoj akytki ntä. Mi käl i tämä ei ol e mahdol
l i sta, on toi menpi teet pyrittävä tekemään eri stysai nei sen latti an tai i rral l i
sen eri stysai nei sen suojan pääl l ä ni i n, ettei kosketusetäi syydel l ä ol e maa
han j ohtavassa yhteydessä ol evi a osi a. Laite tul ee pyrki ä si i rtämään pai k
kaan, jossa on ri i ttävästi ti l aa toi menpi tei l l e. (6 p. ) . Eri tyi sesti on huol ehdittava si i tä, että si vul l iset henki löt, l emmi kki el äimet tms. eivät tul e l i i an l ähel l e korjattavaa j ännittei stä l a i tetta. (2 p.) (Sähköl ai
tekorjaajan opas/kohta 6) . ) \ ) OSA I I : Tehtävät 9-1 7 (maksimipistemäärä 52pistettä, hyväksymisraja on 34 pistettä) 9. Laitteita, joiden ylijännitekestävyys vastaa ylijänniteluokkaa | II,ovat ± ki i nteän asennuksen kytki met ja pi storasi at. (2 p. ) -
kotital ouskojeet. (2 p. ) ± j akokeskukset. (2 p. ) (SFS 6000/443 . 2. 2) . 1 0. Vikasuojauksella tarkoitetaan ± enti sestä ki el enkäytöstä tuttua kosketusj ännitesuojausta. (2 p. ) ± suoj austa sähköi skulta yhden vi an ol osuhtei ssa. (2 p. ) ± suojausta epäsuoral ta koskettami sel ta. (2 p. ) ( SFS 6000/20. 1 , 826- 1 2-06). 1 1 . Sähkölaitekorjaamoissa ± on korjauspai kkojen työpöyti en pi ntojen reunoi neen ol tava eri stävi ä. (2 p. ) ± on korjauspai kkojen lattian ol tava eri stävä. (2 p. ) -
ei korj auspai kkoj en työpöyti en rungot saa ol l a metal l i a. (2 p. ) ¬ on korjaamoon j ohtavassa ovessa ol tava "Pääsy asi attomi lta ki el letty" ki l pi . (2 p. ) (SFS 6000/803) . 1 2. Pii rrä a) val ai si men eri l l i sen l i itäntäl aitteen tunnus. (2 p. ) ( SFS 6000/559. 7) b) oi kosul un kestävän suojaerotusmuuntajan tunnus. (2 p. ) (SFS 6000/l i i te 559A) c) suoj amaadoi tusl i i tti men tunnus. (2 p.) ( Dl /kuva 5 1 . 6) . ó
1 3. Käyttökytkentään (ohjaus) saa käyttää ni mel l i svi rral taan eni ntään 32 A pi stokytki ntä. (2 p. ) (SFS 6000/537.5. 1 . 4) ± ei saa asentaa yksi napai sta kytki ntä nol l ajohti meen. (2 p. ) (SFS 6000/537.5. 1 . 2) ± on ol tava jokaista eri kseen ohjattavaa vi rtapi i ri n osaa varten käyttökyt
ki n, j ol l a voi daan tehdä käyttökytkennät asennuksen mui sta osi sta ri i p
pumatta. (2 p. ) (SFS 6000/53 7. 5. 1 . 1 ) . 1 4. Mikä on VSN-tyyppisen kumikaapelin alin suositeltava käsittelylämpötila ja saako kaapelia käyttää palovaarallisissa tiloissa? (4 p.) Vastaus: -25 ºCja saa käyttää pal ovaara l l i si ssa ti l oi ssa. (Käsi ki rj a D1 . 2009/taul ukko 52 1 . 1 , si vut 1 84
1 85). !aulukko l Z. l .
Eristetty yksilankainen johdin # M M W ÆM ÆÆ @ M
Tyyppi ML 45050 V (HM)
Käy1tö Kiinteään asennukseen asennusputkessa sekä sisäiseen johdotukseen laiteissa ja keskuksissa. joiden jännite on enintään 1000 V (a.c.) tai 750 V (d.c.) maata vastaan. · ~ -•· × .. � _¸ � _
y Alin s
ositeltava käslttelylämpötlla: -
C Lämmönkestävä muutamalankainen johdin Tyyppi
Käyttö ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ����
MK 90 450150 V (H07V2-R. H07V-R) Kiinteään asennukseen asennusputkessa sekä sisäiseen johdotuk
seen laitteissa Ja keskuksissa (esim. SFS-EN 60439-1 , kohta 7.5.5), Joiden jännte on eitää 100 V(a.c.) tai 75 V (d.c.) maata vataan. Klsit1ely Alin suositeltava käslttelyllmpötila: -25 °C
I Lammönkestävä hlenolankainen johdin Typpi Käyttö º
MKEM 9 45050 V (H07V:·K. H07V-K) II Muovivaippainen asennusk<apeli I
,_(�_`·�,· ,¯,´ '"!X.",,,�¸·�¿���,.··¸,���
Kiinteään asennukseen asennuspulkessa sekä sisäiseen johdotuk
sean laitteissa ja kekuksIssa (eslm. SF8-EN 60439-1 , kohta 7.5.5), Joiden jännite on enillän 100 V (a.c.) ta! 750 V (d.c.) maata vastaa. Kåslttely Alin suositeltava kaslttelylampötila: -25 °C
¯ Tyyppi MMJ 300500 V Käyttö Kiinteään plnta- Ja uppoasennukseen sekä sisällä että ulkona. Sopii asenneltavaksi kivirakenteiseen uraan, huomioi käsikirjan 01 (2002) kohta 522. 1 1 . EI sovellu asenneuavaksl suoraan betonivaluun Ilman suojaputkea eikä suoraan maahan. Käsittely Alin suositeltava käsittelyllmpötlla: -15 °C
¬¬ ¬~¬ ~~*~�--¬�¬v
: Muovivaippainen asennuskaapeli Tyyppi MMJ 45050 V " 1 " , ; 91 / ' .,;,,;, ,,' " ,/1, ' ´´¯ `, · · . ···� ¸
Käyttö �������:!���. kl�ir�e:��:�:
��a'1,�����
(2�;
i : Halogeenilon asennuskaapeli kohta 522. 1 1 . EI sovellu asennettavaksi suoraan betonivaluun ilman suojaputkea eikä suoraan maahan. Kislttely Alin suositeltava käsluelyllmpötlla: -15 ·C
Tyyppi MMJ-LSH 30000 V Käyltö Kiinteään plnta- ja uppoasannukseen sekä sisällä että ulkona. Sopii asennettavaksi kivirakenteiseen uraan, huomioi käsiki�an Dl (202) kohta 522.1 1 . Ei sovellu asonnetts'aksi suoraan betonivaluun ilman suojaputkea eikä suoraan maahan. Käsiltely Alin suosHeltava kåsit1elyllmpötila: -15 °C
____¸¸____ _______ ______¸__¸_____¸___
: Muovivaippainen asennuskaapeli ª
Tyyppi MK 45050 V Käyttö Kiinteään pinla- ja uppoasennukseen sekä sisällä että ulkona, eritisesti sellaisiin kohteisiin. joissa kaapeli on alttiina tärinälle. KisiHely Alin suositeltava käslltelylåmpöllla: -15 °C
Palon kestävä asennuskaapell, WARMN" Pinta-asennuskaapeli, NOTKA'� Metallivaippalnen kaapeli, MJAMTM Muovivaippalnen ohjauskaapeli Kosketussuojattu ohjauskaapeli EMC-häiriö' ja kosketussuojattu ohjauskaapelI Palonkestävä ohjauskaapeli Halogeenilon kumikaapeli, TARMO«' Õ%Õ
Tyyppi Käyttö Käsittely FRHF-MMJWARMAfM 300/500 V Hälytys-, ohjaus-, merklnanto- ja energlansyöttökaapeUna asennuksissa, lolssa Ihmisten Ja laitteiden turallisuus edllyttää kaapelin toimivuutta tietyn ajan tulipalo aikana. Alin suoskeHava käslhelylämpätila: -15 ·C Tyyppi MPLM 3001500 V Käyttö Kiinteään pinta-asennukseen sisätiloissa, myös yksityis- ja vapaa-a|ao asuntojen suihku- ja psutiloissa. Käsiliely Alin suositenava käsittelylämpäma: -5 ·C Tyyppi Käyt1ö Käslltely Tyyppi Käyttö Käsillaly Tyyppi Käyttö MJAM'" 4501750 V Sähkölailteiden ohjaus-, mittaus- ja merkinantopilrien sekä elektronisten laitteiden syötlöverkkojen kaapellna klinleään pinta- ja uppoasennukseen, jossa vaaditaan parempaa sähköistä suojaa (eslm. EMC) sisällä |e ulkona. Alin suoHeltava MsiUelylämpötila: -15 'C MM 45050 V Sähkölaitteiden ohjaus-, mittaus- ja merkinantopiirien kapelina plnta- ja uppoasennukeen sisällä Ja ulkona. Alin suosHeIlava käsiltelylämpäUla: -15 ·C MCMO 45OSO V Sähkölailteidan ohjaus-, miHaus- ja merkinantopiirien kaapelina kiinleään pinta- ja uppoasennukseen sisallä ja ulkona sekä maahan asennetluna. Käsittely Alin suositeltava käslltelylämpöllla: ¯15 °C
Tyyppi Käyltö Käsittely Tyyppi Käyttö Käsillcly NO° 450(50 V Sähkölaitteiden ohjaus-, mltlaus- ja merkinantopiirien kaapelina kiinteään pinta- ja uppoasennukseen, jossa vaaditaan EMC-suojatlua
kaapelia sisällä ja ulkona sekä maahan asennetuna. Alin suositeltava käslttelylämpötlla: -15 °C
FRHF·XCCMOWARMA'" 300/500 V Hälytys-, ohjaus-, merkinanto- ja energiansyötlökaapelina asennuksissa, joissa Ihmisten ja lallleiden turvallisuus edellyttää kaapelien toimivuutt tietyn ajan tulipalon aikana. Myös sellaisten laitteiden kaapeloinnlssa, joiden tolminthäiriölsUi aiheutuva käyttOkeskeyts aiheuttaa suuria kustannuksia. Alin suositeltava käslttely!ämpätlla: -15 "C Typpi VSB TARMO· 450050 V Käyt1ö Öljynkestävä, Hsestään sammuva liitänläkaapeli kuivisa, kosteissa, mMssä tai paloaamilisissa sisä- ja ulkotiloissa sekä räjähdysvaarailisissa tiloissa keski raskalsiin mekaanisiin rasiluksiin. Erilylskäylössä johtimen makslmik!yttölämpötila +9 ·C. Käsittely Alin suositeltava käslttelylömpötlla: -6 °C
Kevyt, halogeenlton kumikaapelI. TARMO" Tyyppi V$KBTARMO" 300/500 V Öljynkestävä, ||sesIæn sammuva liiläntäkaapeli kuivissa, kcsIo|ssa,
mårlssä tai palovaarallisissa slsä- ja ulkotilöissa kavyisiin käytlöotosuhleisiin tarkoitetuissa kevyissä siirretlävissä laitteissa. Öljynkestävä kumikaapeli Käyttö %M
Käsiuely Tyyppi Käyttö Käsittely Ei räjähdysvaarallisiin tiloihin, Alin suos|lo|leva käslttelylampötlla: -5 'C
VSN (H07RN.F) 4501150 V Llitäntäkaapeli kuivissa, kosleissa. märissä ti palovaarellisissa slsä- ja ulkotiloIssa sekä räjähdysvaarallIsissa tiloissa keskiraskaisiin mekaanisiin msituksiin. Alin suositeltava käsittelylämpötila: -25 ·C Kevyt, öljynkeslävä kumikaapeli Tyyppi VSKN (H05RN-F) 3001500 V Käyttö Liiläntäkaapelina kuivissa, kosteissa, märissä tai palovaarallisissa W Æ Æ W Æ Æ Æ Æ Æ � �,,, 'x sisä- ja ulkotiloissa kevyisiin käytlöolosuhteisiin tarkoitetuissa kevyissä siirrettävlssä laitteissa. EI rljähdysvaarallisiin tiloihin. Käsiltely Alin suositeltava käsiltelylämpötlla: -25 "C ~=..===.~......=.~
Kevt, öljynkeslävä kumikaapeli ¬
Koskelussuojattu 1 W voima kaapeli Tyyppi Käyitö Käsittely VSKN (A05RN-F) 300/500 V Liitänläkaapelina kuivissa, kosteissa, märissä ti palovaarollisisss sisä- ja ulkotiloissa kevyisiin käyt1öolosuhteisiin laroijetuissa kevyissä siirrettävissä lait1elssa. Ei räjähdysvaarallisiin tiloihin. Alin suositeltava käsillelylämpötila: -25 °C
Tyyppi MCMK 0,6(1 kV Kåyllö Kiinteään asennukseen sisälle, ulkona ja maahan, _¸ ��� L
S �i ll eIY Alin suositeltava käsittetytämpötila: -15 ·C D
Kosketussuojattu 1 kV voimakaapeli J kV voimakaapeli ohjausjohtimilla Tyyppi MCMK 0.6|1 kV (sektorIJohllmfset) Käyttö Kiinteään asennukseen sisälle. ulkona ja maahan. Käsittely Alin suositenava käslHelylämpätila: -!6 'C ...¡ ........_
Tyyppi MCMK-O 0,6I1 kV Käyllö Kiinteään asennuksoon sisälle, ulkona ja maahan. Samassa kaaptlssa sähkölaflterden ohjaus-. millaus· ja merklnanlopilren ohjau. �johllmet. Käsillely Alin suositeltava käslltelylämpötila: ¯15 ºC
I HalOgeenlt���V saneerauskaapeli Tyyppi KOISTtNEN-HF 0,6I! kV (XCMK-HF) Käyttö SaneerauskohteIssa nousukaapelina, jolla täytetään SFS 60 kohdan 482.4 uloskäylävlä kokevai vaatimukset ilman että kaapeleita la.itsee eriksen suojata EI 30 mukaisella rakenleelfa. 1 _;a' j Käsittely Alin suositeltava käslttelyIAmpöti!a: -J5 °C
Halogaeniton J kV voimakaapeli ²*^ ^¬�*""¨^"^�" ^^* *"¹¬^¹^�¬�·
�0t·:k
Tyyppi MCMK-LSZH 0,6l1 kV (sektorljohtimfset) Käyttö Kiinteään asennukseen sisälle, ulkona ja maahan. Käsittely Alin suositeltava käslttelylämpöma: -Jõ 'C EMC-häirlösuojattu ! kV voima kaapeli, ¹ MCCMK'M Tyyppi MCCMK' 0,6l1 kV Käyttö Kilnleään asennukseen sisälle. ulkona ja maahan. jossa vaaditaan EMC-suojatlua kaapelia. b
Käsillely Alin suoiteltava käsltlelylämpöHla: -I5°0
Taul ukon kuvat Draka NK Cabl es. 1 5. Sähkölaitteen varaosi na on ai na käytettävä samanl ai sta a l kuperäistä varaosaa. (2 p. ) ¬ varaosi na voi daan käyttää val mi stajan ohjeen mukai si a vai htoehtoi si a varaosi a. (2 p. ) ¬ varaosat voi huol tol i i ke val ita itse, jos se varmi staa että käytetyt vara
osat oat standardi en mukai si a ja omi nai suuksi l taan vähi ntään yhtä hy
viä kui n al kuperäiset varaosat. (2 p.) (Säh köl aitekorjaaj an opas/7. 2) . 1 6. Mittaat korjauksen jälkeen pistotulppal iitäntäisen suojausluokan I sähkö
laitteen liitäntäkaapelin (pituus 1 ,5 m) suojajohtimen resistanssia ja sen liitosten ylimenoresistanssia käyttäen 1 0 A mittausvirtaa. a) Mi stä kohtei sta suori tat mi ttauksen? (2p. ) b) Kui nka suuri mi tattu resi stanssi arvo saa eni ntään ol l a? ( 2 p. ) c) Mitä on otettava huomi oon mi ttauksen a i kana? ( 2 p.) . Vastaus: a) Lai tteen j änni tteel l e al tti i den metal l iosi en j a pi stotul pan suoj akosketti
mi en väl i l tä. b) 0,3 . c) On huol ehdittava si itä, että mi ttapään j a metal l iosan väl i l l ä ei ol e huo
noa kosketusta, joka pääsee vai kuttamaan mi ttaustulokseen. Jos resistanssi arvo muuttuu l i i kutel taessa, voi daan ol ettaa, että suojajohdi n on vahi ngoittunut tai l i i tokset ovat huonontuneet. Vi ka on heti korjattava. (Sähköl aitekorj aajan opas/8. 4) ) ! / ·
) \ Ì
1 7. Olet asentanut ilmalämpöpumppua varten yhden pistorasian ja sille ryh
töönottotarkastuksessa teet syötön automaattisen poiskytkennän toimin
nan testauksen. Saat mi ttauksessa oikosulkuimpedanssin arvoksi 1 ,58 M.
Toteutuuko vikasuojaus vaaditulla tavalla ja mikä on pienin vaadittu mi
tattu oikosulkuvirran arvo? (4 p.) Vastaus: Kyl l ä toteutuu ja vaadittu mi tattu arvo on 1 37,5 A ( Käsi ki rja Dl -2009/au
l ukko 41 . 5 sivul l a 9 1 ) . !aulukko / Z. 2. gC·sulakkeiden edelly||ama|pienimma|oikosulkuvirra|
¿ Ì Û ¿U V Ì Î ,J
+ J¿ +U Ì ë ¿¿,J
Û +Û,J Jë,¿ ¿ë JJ
Ì U ë¿ Î U¿,J +Û,J Jë,¿
Ì Û Ì Ì U Î J!,J ÛJ ë Î ,J
¿U Ì +J Ì ë Î ,J ëJ Ì UÛ,J
¿J Ì ëU ¿¿J Ì Ì U Ì J!,J
J¿ ¿!U JJ!,J Ì JU Ì ë!,J
JJ Ì ÛJ ¿UÛ,J
+U J Ì J JVJ,ë Ì VU ¿J!,J
JU +!U Jë!,J ¿JU J Î ¿,J
ÛJ JJU Ûë!,J J¿U +UU
ëU ë+U Ì UJU +¿J JJ Ì ,J
Ì UU Î UUU Ì ¿JU JëU !¿J
Ì ¿J Ì +JU Ì ë Ì ¿,J !Í J ëVJ,ë
Î ÛU Ì ÛUU ¿UUU VJU Ì Ì ë!,J
¿UU ¿Î UU ¿Û¿J Ì ¿JU Ì JÛ¿,J
¿JU ¿ëUU JJUU Ì ÛJU ¿UÛ¿,J
J Ì J J!UU +Û¿J ¿¿UU ¿!JU
+UU +ëUU ÛUUU ¿ë+U JJJU
JUU Û+UU ëUUU JëUU +!JU
ÛJU ëJUU Ì U Û¿J J Ì UU ÛJ!J
2(9) Osa I Maksimipistemäärä on 43 pistettä. Hyväksymisraja on 28 pistettä
+ KTMp 516/1996 § 28 V
+ KTMp 516/1996 § 14 V
2. Sähköurakoitsijan sähkötöiden johtajan
on huolehdittava siitä, että sähkötöitä tekevät henkilöt ovat ammatti-
taitoisia ja riittävästi opastetut tehtäviinsä.
on suoritettava sahköturvallisuustutkinto aina uudelleen, jos
sähköurakoitsijan toiminnassa havaitaan sähköturvallisuuden kannalta vakavia puutteita.
3. Maallikolle sallittuja käyttötoimenpiteitä ovat
vikavirtasuojakytkimen palauttaminen toimintakuntoon asunnon
ryhmäkeskuksessa.
releen palauttaminen toimintakuntoon osittain kosketussuojatuissa
rakenteissa, joissa lähellä olevien jännitteisten osien tahaton koskettaminen on estetty.
sytyttimen vaihto keittiön loisteputkivalaisimeen.
+ SFS 6002/7.4.2 V
Toimintansa aloittavan sähköurakoitsijan sähkötöiden johtajan tulee olla toiminnan harjoittaja tai tällaista toimintaa harjoittavan palveluksessa. Sähkölaitteen korjaustyöhön kuuluu myös sähkölaitteen yksittäisen syöttöjohdon asentaminen keskukselta lähtien. on huolehdittava siitä, että työnaikainen sähköturvallisuus toteutuu.
Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti
Sähkölaitteiden korjaustoimintaa harjoittavan on ilmoitettava Tukesille sähkötöiden johtajan vaihtumisesta kuukauden kuluessa muutoksesta. Leila Öhman p. 010 6052 592
+ KTMp 516/96, 14 § V
- KTMp 516/96, 14 § V
+ SFS 6002/X3 V
Sähkölaitekorjaamoon on sijoitettava sopivaan paikkaan taulu ensiapuohjeista. Opastettu henkilö saa vaihtaa kahvasulakkeen paikassa, jossa varokkeen rakenne on sellainen, että sulake ei voi aiheuttaa oikosulkua. Sulakkeen saa vaihtaa vain sähköalan ammattihenkilö, kun on kyseessä on kahvasulakkeen vaihtaminen moottorilähdössä, joka on varustettu kontaktorein. Sähköurakoitsija, joka on urakointiryhmässä S3, on oikeutettu tekemään enintään pienjännitteiseen verkkoon liitettäväksi tarkoitettujen sähkölaitteiden korjaustöitä. asentamaan sähkölaitteen yksittäisen syöttöjohdon ryhmäkeskukselta lähtien. tekemään hissien korjaustöitä. Vastaa seuraaviin väitteisiin etusivun ohjeiden mukaisesti.
4(9) 6.
- sähkötyöturvallisuuskoulutus 2 p.
Kahden asentajan työryhmän tehtävänä on vaihtaa ohjauskeskukseen rikkoontuneen kontaktorin tilalle uusi. Mitkä sähkötyöturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet on tehtävä ennen työhön ryhtymistä? Kirjoita toimenpiteet oikeassa järjestyksessä. (8 p)
1. Työkohde on erotettava joka suunnalta käyttöjännitteestä 2 p.
2. Jännitteen kytkeminen kohteeseen työnaikana on estettävä luotettavasti 2 p 3. Työkohteen jännitteettömyys on todettava luotettavasti 2 p.
4 Ennen työn aloittamista on henkilön, jolle kuuluu työnaikaisen sähköturvallisuuden valvonta, varmistauduttava siitä, että edellä mainitut toimenpiteet on suoritettu ja että työn voi muutenkin vaaratta suorittaa. 2 p.
(KTMp 1194/1999 29f§ ja SFS 6002/6.2)
- Sähkölaitekorjaajan opas/8.3 V
- Sähkölaitekorjaajan opas/7.6 V
+ Sähkölaitekorjaajan opas/7.6 V
- Sähkölaitekorjaajan opas/6 V
+ Sähkölaitekorjaajan opas/4 V
on liitäntäkohdassa oltava siten asennettu, että vetorasitus kohdistuu viimeksi nollajohtimeen.
tavallisen (suojausluokan 0) pistotulpan saa korvata suojakosketinpistotulpalla.
Sähkölaitekorjaajan opas/6
tekee asiakkaan luona mittauksia paljaista jännitteisistä osista, on suojalaitteena käytettävä aina suojaerotusmuuntajaa.
vaihtaa asiakkaalle vanhan puolikiinteästi asennetun lieden tilalle uuden lieden, on lieden johtoa suojaava johdonsuojakatkaisija lukittava työn ajaksi.
suojausluokan II pistotulpan saa korvata suojakosketinpistotulpalla, jolloin pistotulpassa oleva suojamadoitusliitin jätetään kytkemättä.
Sähkölaitteen liitäntäjohdon
ei voi ottaa korjattavaksi sähkölaitetta, koska asiakas ei suostu välttämättömiin laitteen turvallisuuteen liittyviin korjauksiin, on asiakkalle selvitettävä viallisen laitteen käytöstä aiheutuvat vaarat. Kun sähkölaitekorjaaja
Maksimipistemäärä 59 pistettä
Hyväksymisraja 39 pistettä.
6(9) V
- SFS 6000/804.512.1.2
+ SFS 6000/804.512.1.1 V
+ SFS 6000/804.512.1.1
(Sähkölaitekorjaajan opas/8.5.2)
Siirrettävän suojausluokan I sähkölaitteen vuotovirta saa korjauksen jälkeen olla enintään _____________ . 0,75 mA (Sähkölaitekorjaajan opas/8.5.2)
Suojausluokan II sähkölaitteen vuotovirta saa korjauksen jälkeen olla enintään _______________ . 0,25 mA (Sähkölaitekorjaajan opas/8.5.2)
Suojausluokan I kiinteän 8 kW sähkökiukaan vuotovirta saa korjauksen jälkeen olla enintään _________ . Kotelointiluokka IP 20
- Suojaa koteloinnin sisällä olevaa laitetta halkaisijaltaan 12,5 mm tai sitä suurempien vieraiden esineiden sisääntunkeutumiselta.
- Veden tunkeutumiselle ei ole asetettu vaatimusta.
(D1-2009/512)
ulkotilaan, jos pistorasia on suojattu sateelta?
asuinkiinteistön kuivaan kellaritilaan?
asunnon keittiöön?
Saako pistorasian, jonka kotelointiluokka on IP20, asentaa
D1-2009/Taulukko 41.11
Vaihdat vanhan puolikiinteästi asennetun lieden tilalle uuden lieden. Yksilöi, mitä tarkastuksia ja mittauksia on tehtävä asennukselle. (6 pistettä)
suojaerotusmuuntajan tunnus.
suojajännitemuuntajan tunnus.
oikosulunkestävän muuntajan tunnus.
Suojajohtimen jatkuvuus.
(SFS 6000/61)
8(9) 16.
Olet korjannut asiakkaalle suojamaadoitetun sähkölaitteen (suojausluokka I). Suoritat korjauksen jälkeen eristysresistanssimittauksen. Millä jännitteellä mittaus tulee suorittaa? (2 pistettä)
Kuinka suuri eristysresistanssiarvon tulee vähintään olla, jotta laite täyttäisi vaatimukset (2 pistettä)
- 500 V tasajännitteellä
- 0,5 M Ω
((( ( Sähkölaitekorjaajan opas/8.5.1))
9(9) 17.
Toimitat asiakkaalle pistotulppaliitäntäisen viilennyslaitteen (U= 230 V,
P= 3600 W). Mitoita laitteen pistorasialle menevä kaapeli (MMJ) ja sitä ylikuormitukselta suojaava kotitalouskäyttöön tarkoitettu johdonsuojakatkaisija, kun kaapeli kulkee pinnalle asennetussa putkessa. Vieressä ei ole muita virtapiirejä ja ilman lämpötila on + 35 ̊ C. (5p)
Laskut on esitettävä. Kuinka paljon mitattua oikosulkuvirtaa vaaditaan asennetusta pistorasiasta, kun ryhmäjohto on 20 m pitkä (2p)?
P= U x I => I= P/U
I= 3600 VA / 230 V
I = 15,7 A => Valitaan seuraava suurempi eli 16 A johdonsuojakatkaisija. (1p)
Asennustapa on B/B2 ja kuormitettavuus löytyy taulukosta A. 52.2, sarake 5
Lämpötilakorjauskerroin A52.14, + 35 ̊ C => 0,88 (1p)
Kun suojaukseen käytetään kotitalouskäyttöön tarkoitettua B-, C- tai D-
tyypin johdonsuojakatkaisijaa, voidaan suojalaite valita suoraan johdon kuormitettavuuden mukaan (liite 52 B).
Vaadittu kuormitettavuus tässä tapauksessa:
16 A / 0,88 = 18,2 A (1p)
Kaapelin poikkipinta taulukosta A.52.2-2, sarake 5 antaa poikkipinnan
Vastaus. Johdonsuojakatkaisija B 16 tai C 16 (jompikumpi riittää), MMJ 3x2,5 S (2p)
Jos valinta on B-tyyppi vaaditaan mitattua oikosulkuvirtaa 100 A
(taulukko D1 41. 4) (2p) Jos valinta on C-tyyppi vaaditaan mitattua oikosulkuvirtaa 200 A (taulukko D1 41. 4) (2p)
Pisteet tulee vain valitusta vaihtoehdosta.
More From Vesa Linja-ahoSkip carouselTekijänoikeusneuvosto lausuntopyyntötekijänoikeusneuvosto lausuntopyyntö2Elektroniikan perusteet - harjoitustehtäviäTKK:n Elektroniikan perusteet - Harjoitus 15Autoelektroniikan tenttiTekijänoikeusneuvoston lausunto 2012:1 Tekijänoikeusneuvosto 2011:12Matematiikan opetusOPS-linjaukset Aalto-yliopistossaCircuit AnalysisMatemaattisten kaavojen ladonta suomenkielisissä dokumenteissaTasasähköpiiritSähkötekniikan kaavakokoelma