Hãy tóm tắt đoạn văn sau: "EVN thừa nhận, nước thấm qua khe nhiệt chứ không phải thấm qua các khe nứt của đập như báo chí đã đưa tin. Nguyên nhân chính của hiện tượng này do hệ thống ống thu nước bố trí trong hành lang thu nước ở thân đập chưa đáp ứng tốt nhiệm vụ thu nước. Một số ống thu nước giữa các tầng hành lang bị tắc, không thoát hết về hố thu nước. Từ ngày 21/3, EVN đã cho thông rửa các lỗ khoan bị tắc, đục rãnh thoát nước để thu nước về hố thu trong thân đập. Đến nay đã có hiệu quả và hiện tượng thấm về hạ lưu đập giảm hẳn (theo đánh giá sơ bộ đã giảm khoảng 80%). Sau khi thực hiện các bước, nếu nước thấm ra hạ lưu không giảm, EVN sẽ xem xét phương án xử lý chống thấm bổ sung để đảm bảo điều kiện chống thấm tốt nhất cho công trình. EVN khẳng định, đập thủy điện Sông Tranh 2 chưa xuất hiện các vết nứt trong bê tông. Với mức độ thấm như hiện nay chưa ảnh hưởng đến an toàn đập. EVN đã chỉ đạo Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (Ao), Công ty Thủy điện Sông Tranh huy động tối đa công suất của Nhà máy để hạ mực nước hồ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xử lý thấm đạt hiệu quả. Giao Ban QLDA thực hiện ngay việc quan trắc chu kỳ I để đánh giá toàn diện về ổn định công trình. Giao Ban QLDA cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan để chính quyền địa phương tuyên truyền và giải thích cho nhân dân vùng lân cận công trình yên tâm sản xuất và sinh hoạt. Cùng ngày, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My Đặng Phong cho biết, trong thời gian tới, nếu sự cố đập Thủy điện Sông Tranh 2 không được khắc phục kịp thời và cơ quan chức năng không đưa ra kết luận khoa học, rất có thể người dân địa phương sẽ tự sơ tán đi tìm nơi ở cho an toàn. Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn, Phó Tư lệnh Quân khu 5 cũng đã đi kiểm tra sự cố và yêu cầu Ban QLDA thủy điện 3 gấp rút có biện pháp phòng chống và lường trước tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Quân khu 5 sẵn sàng tham gia khắc phục sự cố. Đến ngày 26/3, vẫn còn hiện tượng rò rỉ nước tại con đập tại nhà máy nêu trên. ". Đoạn văn được tóm tắt là: "EVN thừa nhận rò rỉ nước tại đập thủy điện Sông Tranh 2 do hệ thống ống thu nước bố trí trong hành lang thu nước ở thân đập chưa đáp ứng tốt nhiệm vụ thu nước. EVN đã thực hiện các bước rửa các lỗ khoan bị tắc, đục rãnh thoát nước để thu nước về hố thu trong thân đập. Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn, Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã đi kiểm tra sự cố và yêu cầu Ban QLDA thủy điện 3 gấp rút có biện pháp phòng chống và lường trước tình huống xấu nhất có thể xảy ra. EVN và Quân khu 5 đã hợp tác để khắc phục sự cố rò rỉ nước tại đập thủy điện Sông Tranh 2."