设计客厅的电路走线有哪些需要注意的地方？
客厅的线路排布其实可以归纳为三个大的方面： 一、根据自己的生活习惯和功能空间分布预留好开关面板、插座还有灯具的位置。开关位置主要是人性化 做到“人到灯开” 。插座又分为强电（给家用电器供电的 可以简单的理解为能电到人的叫强电 ）和弱电（如网线 有线电视线 电话线这些电不到人的） 1.入户门旁边的开关和客厅的灯具可以做成“双开双控”（即入户开关和客厅的开关可以同时控制客厅的同一盏灯）的设计，这样进家门 和去卧室睡觉关灯的时候都会很方便。 2.鞋柜附近可以预留一个电源，给鞋子的烘干器用。 3.餐厅位置可以预留一个电源，预留给电磁炉或者电饼铛吃火锅或者烤肉 都很方便。 4.电视背景墙位置的插座，整个客厅区域里所有家电用的插座都可以预留到离地35cm 有人看到这可能会问：“电视背景墙的插座留这么低，岂不是被电视柜全挡住了。留着还有什么用……”其实留这么低是为了把插座故意掩饰起来 留下比较整洁的墙面 施工过程中在电视后面的墙体开槽 预埋'50'管 把所有音像设备的电线都收纳隐藏到墙体的管子里 整个电视背景墙和电视柜 会清爽不少。现在市面也有一些集成的电视背景墙用的插座 比公牛 西蒙 都有自己的集成产品 。 图中电视背景墙正中的小盒子就是预埋的50管的出口 5.沙发背景墙的插座预留 如果沙发两侧有角几 可以预留65cm高度的电源插口 预留给台灯 或者手机充电（现在也有五孔加USB充电的插座 很实用） 6.空调的插座 客厅空调的插座可以选用16A的五孔带独立开关的插座 。 二、电器的功率 和荷载 1.一般的家用电器 如电视机 照明这些 用2.5平方毫米的铜芯线即可 2.空调、冰箱这些大功率的 单独从配电箱配一路4平方毫米的铜芯线 避免超出电线的负荷 留下隐患 三、定好位置 施工过程中注意的几点问题 1.开槽、布管、穿线要横平竖直 不可走斜边（斜边走线 完工后不好确定线路的走向 在墙面打钉子或者安装东西的时候很容易打到电线） 2.墙面横向开槽不可超过一米 （防止破坏墙体承重结构 竖向无所谓 横向要注意） 3.强电和弱电有交叉的地方 弱电管要用锡箔纸缠绕 防止强电流对如电信号的干扰。 目前想到的就这些，谢谢