Voisinage de prises de terre des paratonnerres.
   Lorsque les prises de terre de paratonnerres d'immeubles importants se trouvent, sous trottoir, voisines de câbles électriques dont les gaines ne sont pas connectées, à l'intérieur des bâtiments, avec la descente du paratonnerre, il convient de prendre, suivant les cas, l'une ou l'autre des précautions suivantes :
   1° Interconnexion solide et durable entre la descente de paratonnerre et les gaines métalliques des câbles ;
   2° Distance minimale de 0,50 mètre entre le conducteur de prise de terre du paratonnerre et les câbles.