Les pompes à chaleur utilisant l'électricité à destination de chauffage, dont la puissance thermique nominale est supérieure à 12 kW, installées ou remplacées, satisfont à un coefficient de performance (COP) au sens de l'annexe I du présent arrêté supérieur ou égal à la valeur donnée dans le tableau suivant, mesurée pour les températures indiquées :

			TYPE D'ÉQUIPEMENT

			COEFFICIENT DE PERFORMANCE (COP)

			minimal en mode chauffage

			TEMPÉRATURE DE SOURCE

			Extérieure

			Intérieure

			Air extérieur-air

			3,2

			7° C

			20° C

			Eau-air (sur boucle)

			15° C

			Sol-air

			-5° C