Certificats d'économies d'énergie
Opération n° IND-BA-01
(Supprimé)
Certificats d'économies d'énergie
Opération n° IND-BA-02
(Supprimé)
Certificats d'économies d'énergie
Opération n° IND-BA-03
(Supprimé)
Certificats d'économies d'énergie
Opération n° IND-BA-04
(Supprimé)
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° IND-BA-05 
Luminaire sodium ou iodure sur un dispositif d'éclairage 
1. Secteur d'application : 
Industrie. 
2. Dénomination : 
Installation d'un luminaire sodium ou iodure avec ballast électronique sur un dispositif d'éclairage artificiel intérieur. 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
Sans objet. 
4. Durée de vie conventionnelle : 15 ans. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
MODE DE FONCTIONNEMENT DU SITE  
PUISSANCE P DU LUMINAIRE  
 P ≤ 70 W
70 < P < 250 W 
P ≥ 250 W 
 1 × 8
1   700  
3   300  
5   300  
2 × 8 
3   200  
6   200 
9   800  
 3 × 8 avec arrêt le week-end 
3   900  
7   600  
12   000  
3 × 8 sans arrêt le week-end 
5   300  
10   000  
17   000  
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° IND-BA-06
Bloc autonome d'éclairage
de sécurité à  faible consommation
1. Secteur d'application :
Industrie.
2.  Dénomination :
Installation  d'un bloc autonome d'éclairage de  sécurité à faible consommation, dont  la puissance consommée est inférieure à 1,6  W.
Les  blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) assurent le  balisage des  sorties et des chemins d'évacuation des locaux industriels en cas  de  disparition de la source d'alimentation normale.
3. Conditions  pour la délivrance de certificats :
Installation réalisée par un  professionnel.
4. Durée de vie conventionnelle :
10  ans.
5. Montant de certificats en kWh cumac :
400  kWh cumac.
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° IND-BA-07
Dispositif de gestion horaire
d'une  installation d'éclairage intérieur
1. Secteur d'application :
Industrie.
2.  Dénomination :
Installation d'un dispositif de gestion horaire  d'une installation d'éclairage artificiel intérieur.
3. Conditions  pour la délivrance de certificats :
Sans objet.
4.  Durée de vie conventionnelle
12 ans.
5. Montant de  certificats en kWh cumac :
MODE DE FONCTIONNEMENT
du site
MONTANT UNITAIRE
(en kWh cumac)
PUISSANCE DE L'INSTALLATION
d'éclairage (en kW)
1 × 8
14 700
X
P
2 × 8
21 400
3 × 8 avec arrêt le week-end
16 500
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° IND-BA-08
Système de mise au repos automatique
de blocs  autonomes d'éclairage de sécurité
1. Secteur d'application :
Industrie.
2.  Dénomination :
Installation  d'un système de mise au repos  automatique de BAES asservi à la coupure  générale de l'éclairage normal,  permettant de couper l'alimentation  électrique de ces blocs pendant les périodes  de fermeture ou de  non-exploitation, tout en préservant leur aptitude à remplir  leurs  fonctions de sécurité.
3. Conditions pour la délivrance de  certificats :
Installation réalisée par un professionnel.
4. Durée de vie conventionnelle :
8 ans.
6. Montant de certificats en kWh cumac :
MODE DE FONCTIONNEMENT
du site
MONTANT UNITAIRE
(en kWh cumac)
1 × 8
350
X
N
2 × 8
200
N : nombre de blocs commandés par l'automatisme de mise au repos. 
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° IND-BA-09
Luminaire pour tube fluorescent T5
sur un  dispositif d'éclairage intérieur
1. Secteur d'application :
Industrie.
2.  Dénomination :
Installation d'un luminaire T5 sur un dispositif  d'éclairage artificiel intérieur.
3. Conditions pour la délivrance  de certificats :
Sans objet.
4. Durée de vie  conventionnelle :
15 ans.
5. Montant de certificats  en kWh cumac :
MODE DE FONCTIONNEMENT DU SITE
MONTANT UNITAIRE
(en kWh cumac/W)
PUISSANCE DU LUMINAIRE EN W
1 × 8
20
X
P
2 × 8
45
3 × 8 avec arrêt le week-end
60
3 × 8 sans arrêt le week-end
80
Certificats d'économies d'énergie
Opération standardisée n° IND-BA-10
Dé-stratificateur d'air
1. Secteur d'application :
Industrie.
2. Dénomination :
Mise en place d'un dé-stratificateur ou brasseur pour l'homogénéisation de la température de l'air d'un local industriel.
3. Conditions pour la délivrance des certificats :
Le dé-stratificateur ou brasseur est équipé d'un thermostat.
Le local industriel a une hauteur d'au moins 5 mètres et est chauffé par aérothermes.
4. Durée de vie conventionnelle : 15 ans.
5. Montant de certificats en kWh cumac :
ZONE
climatique
HAUTEUR DU LOCAL H
(en mètres)
MODE DE
fonctionnement
du site
MONTANT
(en kWh cumac)
5 ≤ h < 10 
h ≥ 10 
P 
× 
H1 
1,0 
2,7 
× 
1 x 8 h 
 1 500 
H2 
 1,1
 3,1
2 x 8 h 
3 000
H3 
 1,4
 3,7
3 x 8 h avec arrêt le week-end 
 3 200 
3 x 8 h sans arrêt le week-end 
 4 500
P  est la puissance de chauffage en kW de l'aérotherme assurant le  chauffage du local et h la hauteur sous plafond ou sous faîtage du local  en mètres.
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° IND-BA-11 
Luminaire avec ballast performant avec ou sans système 
de gestion sur un dispositif d'éclairage 
1. Secteur d'application : 
Industrie. 
2. Dénomination : 
Installation  d'un luminaire avec ballast performant associé ou non à un dispositif  de contrôle utilisant la détection de présence et/ ou la variation  automatique de la puissance du luminaire en fonction des apports  naturels de lumière. 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
Le  ballast a un indice d'efficacité énergétique au sens du règlement  245/2009 du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/ CE du  Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en  matière d'écoconception : 
- A1 ou A1 bat pour les luminaires équipés d'un système de variation ; 
- A2 ou A2 bat pour les luminaires qui ne sont pas équipés d'un système de variation. 
La fiche s'applique uniquement aux luminaires avec lampe à décharge. 
4. Durée de vie conventionnelle : 15 ans. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
La puissance de l'installation correspond à la somme des puissances des nouveaux luminaires. 
MODE DE FONCTIONNEMENT DU SITE 
1 x 8 h 
2 x 8 h 
3 x 8 h
avec arrêt
le week-end
3 x 8 h
sans arrêt
le week-end
 PUISSANCE
de l'installation
 Luminaire dépourvu de système de variation 
automatique et de détecteur de présence 
 4 370
8 100 
10 040 
 13 600
Luminaire pourvu de système de variation 
 11 240
 15 610
 16 130
 21 850
 ×
P 
Luminaire pourvu de système de variation 
 14 050
 20 810
 19 350
 26 220
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° IND-BA-12 
Système de récupération de chaleur 
sur une tour aéroréfrigérante 
1. Secteur d'application : 
Industrie. 
2. Dénomination : 
Mise  en place d'un système de récupération de chaleur en amont d'une tour  aéroréfrigérante (TAR) pour le chauffage ou le préchauffage d'eau chaude  sanitaire, de fluides de process, d'eau de chauffage ou d'air. 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
Les systèmes de refroidissement industriel concernés par cette fiche sont les suivants : 
- TAR humide en circuit fermé ou ouvert (aussi appelée tour de refroidissement) ; 
- TAR sèche en circuit fermé ou ouvert (aussi appelée aérocondenseur ou dry-cooler) ; 
- TAR hybride (humide/ sèche) en circuit fermé ou ouvert. 
La  puissance thermique évacuable à la tour doit être inférieure ou égale à  7 MW ; en particulier, les TAR des centrales de production  d'électricité sont exclues du domaine d'application. 
La puissance thermique évacuable Q
tar
La puissance thermique récupérée Q
recup
Le professionnel atteste que Q
recup
tar
Mise en place réalisée par un professionnel. 
4. Durée de vie conventionnelle : 10 ans. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
RÉGIME DE FONCTIONNEMENT 
de l'installation (1)  
TYPE D'UTILISATION (2)  
1 × 8 
0,25 
Process  
0,95 
Q
recup
 x
2 × 8 avec arrêt le week-end  
0,49 
x 
Confort  
0,5 
x 
 48   606 
2 × 8 sans arrêt le week-end 
 0,67
Mixte  
0,85 
3 × 8 avec arrêt le week-end 
0,74 
3 × 8 sans arrêt le week-end  
1 
Q
recup
(1)  Les régimes horaires mentionnés dans le tableau ci-dessus correspondent  au fonctionnement de l'installation de récupération de chaleur et non  pas au régime de travail du personnel. 
(2) Le type d'utilisation correspond à celui de la chaleur valorisée récupérée sur la tour aéroréfrigérante. 
Certificats d'économies d'énergie 
Opération n° IND-BA-13 
Lanterneaux d'éclairage zénithal 
1. Secteur d'application : 
Bâtiments industriels existants. 
2. Dénomination : 
Mise en place de lanterneaux d'éclairage zénithal. 
3. Conditions pour la délivrance de certificats : 
Mise en place de : 
- lanterneaux ponctuels marqués CE suivant la norme européenne EN 1873 ; 
- ou de lanterneaux continus marqués CE suivant la norme européenne EN 14963. 
Ces  lanterneaux possèdent des performances thermiques Urc (coefficient de  conductance thermique) attestées par le marquage CE suivant EN 1873 ou  EN 14963 : 
- pour les lanterneaux d'éclairage seul, Urc est inférieur ou égal à 2 W/ m ². K ; 
- pour les lanterneaux ouvrants et les lanterneaux continus, Urc estinférieur ou égal à 2,5 W/ m ². K. 
Leur remplissage est opalescent avec un taux de transmission lumineuse minimale de 45 %, suivant les mêmes normes. 
Mise en œuvre d'un pilotage de l'éclairage électrique en fonction des apports de lumière naturelle. 
Mise en œuvre réalisée par un professionnel. 
4. Durée de vie conventionnelle : 20 ans. 
5. Montant de certificats en kWh cumac : 
MONTANT EN KWH CUMAC PAR M ² 
 ZONE CLIMATIQUE 
  4 310
 x 
H1 
 0,85
 x 
 S 
H2 
1 
H3 
1,5 
S = surface géométrique lumière en m ² (projection horizontale de la plus petite section de passage de la lumière naturelle).