3.5. Especificações relativas a mangueiras não acopladas 3.5.1. Estanquidade (permeabilidade) ao gás 3.5.1.1. Liga-se uma mangueira com o comprimento livre de 1 m a um recipiente cheio de propano líquido à temperatura de 23 °C ± 2 °C. 3.5.1.2. O ensaio deve ser realizado em conformidade com o método descrito na norma ISO 4080. 3.5.1.3. As fugas através da parede da mangueira não devem exceder 95 cm3 de vapor por metro de mangueira, em cada período de 24 horas. 3.5.2. Resistência a baixas temperaturas 3.5.2.1. O ensaio deve ser realizado em conformidade com a norma ISO 4672, método B. 3.5.2.2. Temperatura de ensaio: – 25 °C ± 3 °C. 3.5.2.3. Não são permitidas fissuras nem rotura. 3.5.3. Resistência a altas temperaturas 3.5.3.1. Uma amostra de manga, pressurizada a 3 000 kPa, com o comprimento mínimo de 0,5 m, é colocada num forno à temperatura de 125 °C ± 2 °C durante 24 horas. 3.5.3.2. Não são permitidas fugas. 3.5.3.3. No final do ensaio, a mangueira deve resistir à pressão de ensaio de 6 750 kPa durante 10 minutos. Não são permitidas fugas. 3.5.4. Ensaio de flexão 3.5.4.1. Um tubo vazio com o comprimento aproximado de 3,5 m deve ser capaz de suportar, sem rotura, 3 000 vezes o ensaio de flexão alternada a seguir especificado. Após o ensaio, a manga deve ser capaz de resistir à pressão de ensaio referida no ponto 3.5.5.2 abaixo. Figura 3 (apenas a título de exemplo) Texto de imagem 1,2 m Massa Mecanismo de propulsão 3.5.4.2. A máquina de ensaio (ver figura 3) consiste numa estrutura de aço provida de duas rodas de madeira, com cerca de 130 mm de largura na jante.