8.6. Quando fechada, a sede de um acoplamento de enchimento não deve apresentar fugas ao ser submetida a uma pressão aerostática entre 0 e 3 000 kPa. 8.7. A válvula de descompressão da tubagem de gás não pode ter fugas internas até 3 000 kPa ou até à PP, em conformidade com a pressão de classificação da válvula. 8.8. A válvula de descompressão (válvula de descarga) não deve apresentar fugas internas até uma pressão de 2 600 kPa. 9. Ensaio de fadiga 9.1. Uma válvula de serviço (ou de emergência) e uma boca de enchimento devem cumprir o disposto nos pontos 5 e 8 em matéria de ensaios de estanquidade, uma vez submetidas a uma série de ciclos de abertura e fecho em conformidade com os anexos do presente regulamento. 9.2. A válvula de corte deve ser ensaiada com a saída obturada. O corpo da válvula deve estar cheio com n-hexano e a entrada a uma pressão de 3 000 kPa ou à PP em conformidade com a pressão de classificação da válvula. 9.3. Os ensaios de fadiga devem ser efetuados a um ritmo não superior a 10 por minuto. No caso de uma válvula de corte, o binário de fecho deve ser compatível com o tamanho da manivela, chave ou outro instrumento de manipulação da válvula. 9.4. Os ensaios pertinentes de estanquidade externa e de estanquidade do assento, referidos respetivamente nos pontos 5 e 8, devem ser realizados imediatamente após o ensaio de fadiga. 9.5. Resistência da válvula limitadora do enchimento a 80 % 9.5.1. A válvula limitadora do enchimento a 80 % deve ser capaz de suportar 6 000 ciclos completos de enchimento, até à taxa máxima de enchimento. 9.6. Ensaio de fadiga do regulador de pressão e do vaporizador O regulador de pressão deve poder resistir a 50 000 ciclos sem qualquer deficiência, ao ser submetido a ensaio segundo o procedimento descrito em seguida. a)