10.2.2. Sujeitam-se a estes ensaios três exemplares (ou amostras) de cada tamanho e tipo de válvula de limitação do caudal. As válvulas destinadas a utilização exclusivamente com líquidos são ensaiadas com água. As restantes são ensaiadas com ar e com água. À parte a situação indicada no ponto 10.2.3, realizam-se ensaios separados com cada exemplar nas posições vertical, horizontal e invertida. Nos ensaios com ar, não deve haver tubos ou outros elementos restritivos ligados à saída das amostras de ensaio. 10.2.3. Uma válvula destinada a ser instalada numa única posição só pode ser ensaiada nessa posição. 10.2.4. O ensaio com ar é realizado com auxílio de um medidor de caudais de diafragma do tipo rebordo, devidamente adaptado e calibrado, ligado a uma fonte de alimentação de ar com capacidade e pressão adequadas. 10.2.5. A amostra é ligada à saída do medidor de caudais. A montante da amostra, instala-se um manómetro calibrado a menos de 3 kPa, para indicar a pressão de fecho. 10.2.6. O ensaio é realizado aumentando lentamente o fluxo de ar através do medidor de caudais, até a válvula de limitação do caudal fechar. Nesse momento, registam-se o diferencial de pressão através do diafragma do medidor de caudais e a pressão de fecho indicada pelo manómetro. Calcula-se, então, o caudal no fecho. 10.2.7. Podem utilizar-se outros tipos de medidor de caudais, bem como outros gases que não o ar. 10.2.8. O ensaio com água é realizado com auxílio de um medidor de caudais de líquido (ou equivalente), instalado num sistema de tubagem com pressão suficiente para provocar o débito desejado. O sistema deve incluir um piezómetro de entrada ou um tubo de tamanho, pelo menos, um grau superior ao da válvula em ensaio, com uma válvula de controlo do débito instalada entre o medidor de caudais e o piezómetro. Para reduzir o choque de pressão no momento em que se fecha a válvula de limitação do caudal, pode utilizar-se um tubo flexível, uma válvula de descompressão hidrostática, ou ambas. 10.2.9. A amostra de ensaio é ligada à extremidade de saída do piezómetro. A montante da amostra de ensaio, liga-se um manómetro calibrado do tipo retardado, que permita leituras na gama de 0 a 1 440 kPa, a um sensor de pressão, para indicar a pressão de fecho. Para a ligação, utiliza-se um tubo de borracha entre o manómetro e o sensor de pressão, com uma válvula à entrada do primeiro para purgar o ar do sistema.