Por conseguinte, em caso de adaptação a posteriori, apenas são fornecidas estimativas aproximadas em relação aos valores caracteristicamente realizáveis das emissões de NOx. Para as novas instalações, os efeitos secundários negativos podem ser reduzidos a um mínimo ou anulados mediante uma concepção adequada. 7. De acordo com os dados de que dispomos actualmente, o custo das modificações da combustão pode ser considerado como reduzido nas novas instalações. Pelo contrário, no caso da adaptação a posteriori, por exemplo nas grandes centrais térmicas, este custo poderia variar aproximadamente entre 8 e 25 francos suícos por KWel (1985). De um modo geral, os custos de investimento para os sistemas de tratamento dos gases de combustão são bastante mais elevados. 8. Para as fontes fixas, os coeficientes de emissão exprimem-se em miligramas de NO2 por metro cúbico (mg/m3) normal (0° C, 1013 mb), peso seco.Instalações de combustão 9. A categoria das instalações da combustão tem por objectivo a combustão de combustíveis fósseis em fornos, caldeiras, aquecedores indirectos e outras instalações de combustão que desenvolvem uma produção de calor superior a 10 MW, sem mistura dos gases de combustão com outros efluentes ou matérias processadas. Para as novas instalações ou instalações já existentes, dispomos das seguintes técnicas de combustão, que é possível utilizar isoladamente ou combinadas:a) Baixa temperatura na câmara de combustão, incluindo a combustão em leito fluidificado;b) Funcionamento em fraco excesso de ar;c) Instalação de queimadores especiais anti-NOx;d) Reciciagem dos gases de combustão no ar de combustão;e) Combustão por andares/ar adicional;f) Recombustão (distribuição do combustível por andares) (1).As normas dos resultados que é possível atingir encontram-se resumidas no quadro 1.>POSIÇÃO NUMA TABELA>10. O tratamento dos gases de combustão por redução catalítica selectiva (RCS) constitui uma medida adicional de redução das emissões de NOx, cujo rendimento atinge 80 % ou mesmo mais. Existe actualmente, na região da Comissão, uma grande experiência no domínio do funcionamento de novas instalações ou instalações adaptadas a posteriori, em especial relativamente às centrais térmicas de mais de 300 MW (térmicos). Se se lhe acrescentarem as modificações da combustão, é possível atingir facilmente valores de emissão de 200 mg/m3 (combustíveis sólidos, 6 % de O2) e de 150 mg/m3 (combustíveis líquidos, 3 % de O2).11. A redução não catalítica selectiva (RNCS), técnica de tratamento dos gases de combustão que permite obter uma redução de 20 a 60 % dos NOx, constitui uma técnica menos dispendiosa que tem aplicações especiais (por exemplo, fornos de refinaria e combustão de gases em carga mínima).Motores fixos: turbinas de gás e motores