Puisque les responsables de la Jirama de Mahajanga sont restés silencieux face aux séries de longues coupures et délestages, le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, a tenu à apporter des explications sur les raisons de cette situation catastrophique sur les réseaux sociaux, lundi dernier.
« Deux prestataires de service fournissent en énergie la Jirama de Mahajanga. Les groupes électrogènes de la société Henri Fraise fonctionnent au diesel tandis que celles de la société Enelec tournent au fioul lourd. Les machines de marque Rolls Royce appartenant à Enelec ont dû cesser de tourner. De l'eau s'était infiltrée dans le cylindre n°4 depuis le 8 février dernier. En conséquence, une rectification a été apportée au niveau du vilebrequin. La réparation a été achevée le 24 février. Par contre, des pièces telles que la bielle et le coussinet CR, sont commandées au niveau du ministère central. La panne sera entièrement réparée après l'arrivée de ces pièces.
En ce qui concerne le groupe Alco, toujours appartenant au prestataire Enelec, l'alternateur n'arrive pas du tout à produire une tension. », a expliqué le gouverneur.
Rappelons qu'Enelec fournit 80% de la production de Mahajanga. Aujourd'hui, il ne peut fournir que 45% des besoins de la ville.