전문분야 텍스트
### 제목: “어쩐지 오동작이 많더라” 불량 자동화재속보설비 잇따라 적발

### 본문:
지난 2018~2020년까지 최근 3년간 경기도 내 자동 화재속보설비에 의한 소방 출동건수는 총 5만 8,040건이었으며 이 가운데 99.3%인 5만 7,639건은 화재가 아닌 감지 오동작에 의한 것으로 집계됐다.
경기도 소방재난본부가 이처럼 수차례 오동작을 일으킨 자동 화재속보설비를 대상으로 소방특별 조사를 실시한 결과 15.9%가 불량인 것으로 나타났다. 올해 2~4월 3개월간 3회 이상 오동작을 일으킨 속보설비 242곳을 대상으로 지난 6월 7일부터 7월 9일까지 실시한 소방특별 조사 결과 39곳이 불량 판정을 받았다고 25일 경기도 소방재난본부가 밝혔다. 도 소방재난본부는 감지기 교체와 알람밸브 압력스위치 수리를 포함한 39곳에 조치 명령을 내렸다. 또한 저가 감지기와 같은 불량 감지기 등 85건에 대해 자발적인 감지기 교체를 권고하고 습기 및 먼지 제거 등 11건의 현지 시정을 내렸다. 화재 감지 시 자동으로 119에 신고해 주는 소방시설로, 일정 규모 이상 대상물에 의무적으로 설치해야 한다. 이번 특별 조사에는 소방서 소방특별 조사팀 129개 반 266명이 투입돼 감지기 내부 먼지와 전류 전압 시험 등 오동작 원인을 집중 조사했다. 특히 특별 조사 실시 전 안내문을 발송하여 관계인의 감지기 교체, 감지기 내부 먼지 제거, 공조시설 가동을 통한 환기 등 자진 개선도 111건 확인됐다. 도 소방재난본부는 자발적인 속보설비 관리에 대한 인식개선 효과가 나타나고 있다고 말했다. 속보설비의 잦은 오동작은 습기와 먼지, 감지기 등 시설 노후화, 적응성이 낮은 감지기 설치 등 여러 요인에 의해 발생한다. 특히 여름철에는 오동작이 집중적으로 일어난다. 이에 따라 경기도 소방재난본부는 감지기 내부 먼지를 제거하고 제습기 가동 실내공기 환기 방수형 감지기 등 주변 환경 적응성 있는 감지기로 교체하는 등 소방시설을 철저히 유지관리해 줄 것을 당부했다. 경기도 소방재난본부는 속보설비가 작동하면 바로 출동하고 있어 오동작이 소방력 낭비를 초래하는 만큼 앞으로도 3회 이상 오동작을 반복하는 시설을 대상으로 상시 소방특별 조사를 실시할 계획이다. 특히 1년 이내 2회 이상 조치 명령을 받으면 과태료 100만 원을 부과하는 등 강경 대응 방침을 세웠다. 경기도 소방재난본부 재난예방과장은 "잦은 오동작은 소방시설에 대한 신뢰도를 떨어뜨려 실제 화재가 발생해도 즉시 대피하지 않거나 초동대응에 실패하는 결과를 초래할 수 있다"라며 "평소 관심을 갖고 소방시설 유지 관리에 힘써달라"라고 당부했다.<|endoftext|>