전문분야 텍스트
### 제목: 승강기 안전점검 안하고도 매월 했다고 허위로 입력 … 부실관리 실태 38건 적발

### 본문:
경기도 안전감찰에 적발된 승강기 관리 업체들은 실제로 점검을 하지 않았는데도 점검한 것처럼 허위로 시스템에 입력하거나 부분 점검만 했으면서도 전 항목 점검인 것처럼 기록을 남기는 등 허술하게 관리했다. 지난 2월 25일부터 3월 29일까지 경기도 안전 관리실 안전감찰팀은 의왕시, 고양시 등 10개 시. 군 21개 시설의 승강기를 불시 감찰한 결과 모두 38건의 위반사항을 적발하고 시정 조치를 내렸다고 15일 밝혔다. 적발 내용은 승강기 자체 점검 미실시 및 결과 허위 입력 등 8건 승강기 기계실 내 권상기 오일 누유 방치 등 유지관리 부실 5건 정기검사 합격 증명서 미 부착 4건 승강기 관리 카드 및 고장 수리 일지 미 작성 3건 승강기 검사자의 안전 수칙 미 준수 3건 승강기 문 사이 틈새 방치 2건 승강기 비상통화 장치 불량 2건 정기검사 시 유지관리 업체 미 입회 등 기타 11건이다. 주요 사례를 보면 의왕시 A 유지관리 업체는 매월 하도록 돼 있는 승강기 점검을 3월에 하지 않았는데도 시스템에 허위로 입력했다. 이 업체는 또한, 승강기 안전공단에서 실시하는 정기검사에 자사 직원이 참여하지 않았음에도 한 것처럼 거짓을 발표한 사실도 적발됐다. 이는 유지관리 업체 직원이 정기검사에 입회할 경우 월 정기점검을 면제해 준다는 자체 계약 때문이라고 도는 설명했다. 복지관의 승강기를 관리하는 군포시 B 업체는 일부 항목만 점검했음에도 불구하고 모든 항목을 점검한 것처럼 허위로 서류를 꾸미는 한편, 승강기 권상기(와이어로프를 이용하여 승강기를 상하로 움직일 수 있도록 하는 장치)의 오일이 누유되는 것을 방치하는<NAME>적 점검 행태를 보였다. 고양시 C 업체는 검사 합격 증명서 원본이 없어졌고, 수원시 D 업체는 유효기간이 지나 폐기된 증명서를 부착했다. 경기도 안전 관리실은 감찰 결과를 바탕으로 시정 24건, 통보 9건 등 총 38건을 조치했다. 특히 자체 점검을 허위로 하고 점검기록을 작성한 4건에 대해서는 업무정지를, 검사 합격 증명서 미부착 등 5건에 대해서는 과태료를 부과할 예정이다. 이번 안전감찰 과정에서 지적된 사항은 해당기관뿐 아니라 도내 시·군 재난관리 책임기관에 사례를 전파해 안전사고를 예방할 수 있도록 할 계획"이라며 "불시에 안전감찰을 계속해 안전사고를 예방할 수 있도록 하겠다"라고 말했다. 경기도에는 공동주택, 판매시설, 근린생활시설, 공공업무시설, 공장, 숙박시설 등 53종 시설에 약 17만 개의 승강기가 설치돼 있다.<|endoftext|>