전문분야 텍스트
### 제목: 오염 걱정 없도록… 물놀이분수 수질안전망 강화

### 본문:
경기도에서는 여름 물놀이철을 맞아 도시민들이 많이 이용하는 도내 물놀이형 수경시설(이하 물놀이 분수)의 수질 관리를 강화한다. 경기도 보건환경연구원(원장 <NAME>)은 물놀이 분수의 적정 수질 유지를 위해 수질검사를 강화하고, 소독 장치 등을 갖추지 못한 소형 물놀이 분수에는 간편하게 소독할 수 있는 기술을 보급하고 있다고 28일 밝혔다.
우선 물놀이 분수가 집중적으로 이용되는 오는 8월까지 매주 1회 수질검사를 실시한다. 환경부 물놀이형 수경시설 수질관리지침에 의하면 수질검사는 월 1회 이상 실시해야 한다. 이와 함께 올해부터 수질검사 부적합 분수 등에는 직접 현장 방문을 통해 수질관리 기술 등을 전수하고 있다. 특히 도 보건환경연구원이 개발한 간편한 소독방법을 소형 물놀이 분수에 보급해 수질 안전을 도모하고 있다. 시중에서 쉽게 구할 수 있는 차 염소산나트륨 용액(락스)과 식초를 이용하여 적정 유리 잔류염소 수준을 유지하여 대장균과 바이러스를 없애는 방법을 연구원이 개발했다. 연구원에 따르면 물놀이 분수는 소독 관련 규정이 없는 반면 대중 수영장과 같은 곳은 수질 관리를 위해 관련 법에 의거 적정한 유리 잔류염소 기준을 준수하고 있다. 연구원은 분수 저수량 10톤을 기준으로 락스 250mL와 식초 125mL를 주입하면 수영장의 유리 잔류염소 기준(체육시설 관련 적정 기준)인 1mg/L를 유지해 추가 시설 개선 없이 대장균과 바이러스의 증식을 막을 수 있다고 설명했다. 지난 5월 연구원은 도 수자원본부와 함께 간단한 소독방법 등 물놀이 분수 수질관리 방안을 시군 물놀이 분수 관계자에게 교육했다. 연구원장은 "개방된 공간에 있는 물놀이 분수는 많은 이용자가 이용하고, 비둘기 등이 목을 축이기 위해 날아와 분변을 옮기는 등 오염 요인이 많아 철저한 수질관리가 필요하다"라며 "도민의 위생과 건강을 위해 수질관리에 최선을 다하겠다"라고 밝혔다. 한편, 28일 현재 연구원으로부터 의뢰받은 물놀이 분수 271곳에 대한 수질 검사 및 부적합 판정을 받은 4곳에 대한 현장 기술 지도를 실시하고 소독방법을 보급했다. 도내 물놀이 분수는 2014년 179개소에서 2016년 290개소로 2년 사이에 111개소가 증가했다.<|endoftext|>