전문분야 텍스트
### 제목: 스프링클러·방화셔터 작동 안 되는 물류창고. 비상구에는 물건 적치까지

### 본문:
스프링클러 밸브가 막히고, 방화셔터가 고장 나는 등 경기지역 대형 물류창고와 공사장 4곳 중 1곳꼴로 소방시설이 불량한 것으로 나타났다.
경기도 소방재난본부는 지난달 9일과 28일 두 차례에 걸쳐 경기지역 대형 물류창고와 공사장 등 437곳을 대상으로 소방 불법행위 일제단속을 실시한 결과, 112곳(26%)을 소방시설 불량으로 적발했다고 4일 밝혔다. 이 중 도 소방재난본부는 입건 1건을 비롯해 과태료 부과 27건, 조치 명령 98건, 기관 통보 14건 등 총 140건을 조치했다. 경기지역 A 물류창고는 스프링클러 설비 밸브가 폐쇄되고, 소화 펌프 동력제어반 등 소방시설이 차단돼 적발됐다. 자칫 화재가 발생했을 때 스프링클러가 작동하지 않아 초기 대응이 어려운 상황이었다. 해당 물류창고는 도 소방재난본부에 의해 소방시설법 위반 혐의로 입건되었다. B 물류창고는 비상구 앞을 상자들로 가로막아 화재 발생 등 비상시 대피가 어려웠고, C 물류창고는 방화셔터 폐쇄 장애로 적발됐다. 이들 물류창고에는 과태료가 부과될 예정이다. 이 밖에도 화재감지기 감시 선로가 끊어져(단선) 있거나 화재 발신기 경보 설비가 작동하지 않는 물류창고와 공사장도 이번 일제단속에 적발됐다. 지난 5월 이천 물류센터에서 화재가 발생하는 등 도내에서 대형 물류창고 화재가 끊이지 않자 이번 일제단속을 실시했다. 본부와 각 소방서 패트롤팀 등 107개 조 246명이 단속에<NAME>됐다. 도 소방재난본부는 단속 날짜를 미리<NAME> 만큼 무관용 원칙을 적용해 엄중히 처벌할 방침이다. 경기도 소방재난본부 관계자는 "도민 안전을 위협하는 소방안전 불법행위는 강력하게 처벌할 방침으로 기간별로 단속 대상자를 정해 단속반원을 총동원한 일제 단속을 연중 계속할 계획"이라며 "앞으로도 화재 예방에 대한 책임의식을 가지고 안전 관리에 신경 써달라"라고 말했다.<|endoftext|>