전문분야 텍스트
### 제목: 불이 나도 열리지 않는 아케이드…경기도 감사 결과 전통시장 화재에 취약

### 본문:
경기도 내 전통시장이 화재 알림 시스템이나 어이나 개폐 장치가 제대로 작동하지 않는 등 화재에 무방비한 것으로 경기도 감사 결과 드러났다. 도는 설을 대비해 지난 1월 17일부터 19일까지 수원시 못골종합 시장과 안성시 안성맞춤 시장을 상대로'전통시장 화재예방 관리 실태'에 대한 특정감사를 실시한 결과 이같이 드러났다고 9일 밝혔다. 이번 특정감사는 도내 전통시장에 설치된 CCTV도 대부분이 작년 12월 화재 사고가 난 제2경인고속도로 방음터널과 비슷한 플라스틱 재질인 점에서 착안했다. 감사에는 감사관실 소방전문 인력과 소방·안전분야 전문가가 맡은 시민 감사관이 함께 했다. 도내 전통시장 아케이드는 자기 소화성이 있는 폴리카보네이트(PC) 재질로, 방음터널 설치 당시 불쏘시개 기능을 했던 폴리 메타크릴산 메틸(PMMA)에 비해 안전한 밀폐한 밀폐형 구조인 탓에 화재안전 및 방재대책이 필요하다. 감사 결과, 수원 못골시장에서는 화재 당시 유독가스가 위로 빠져나갈 수 있도록 아케이드에 개폐 장치를 설치했지만, 정상적으로 작동하지 않는 사실이 확인됐다. 도는 이를 개선하도록 해 향후 유지관리 방안을 마련할 것을 요구했다. 안성맞춤 시장에서는 화재 신고 시 자동으로 점포주와 소방서에 문자를 보낼 수 있는 불 알림 시스템과 연락처를 제때 변경하지 않았다. 이 경우 유사시 점포주가 화재 알림을 받지 못하거나 통화가 되지 않는 상황이 발생할 수가 있다. 화재 알림 시설은 불꽃, 연기와 연기를 자동으로 감지해 점포주와 소방서에 알려 초기에 화재를 진압할 수 있도록 해주는 장치로 총 53개 시설이 설치돼 있다. 또한 옥내소화전 도색상태 불량, 자동 화재탐지설비 스위치 불량과 피난유도 등 전원공급 상태 불량도 적발돼 보수·보완을 통보했다. 이 밖에 현장점검에서 확인된 소화기 위치표지 훼손, 도로용 및 소방차 진입로 등 방치 등 경미한 사항은 현지에서 신속히 시정하도록 조치했다. 도는 지난 2일 감사 결과 개선방안 실효성 확보를 위해 도, 시와 안성시 전통시장 소관부서와 특정감사 결과 회의를 개최했으며 이번 특정감사 결과를 전국 29개 부서에 통보해 자체적으로 점검하도록 했다. <NAME> 도 감사총괄담당관은"이번 특정감사를 계기로 전통시장 등 민생현장에 대해 안전 관리를 위해 관계 부서와 긴밀히 협조해 줄 계획"이라고 말했다. 경기도에는 156개의 전통시장이 있으며, 그중 83개소에 아케이드가 들어서고 있다.<|endoftext|>