전문분야 텍스트
### 제목: 도, 공연장·사회복지관 17곳 동절기 안전점검. 254건 지적사항 적발

### 본문:
경기도 안전 특별점검단은 겨울철 재난사고 예방을 위해 지난해 11월 24일부터 12월 18일까지 도내 다중이용 공연장 8곳과 사회복지관 9곳에서 민관합동점검을 실시한 결과 시정요구 61건, 현지 시정 5건, 개선 권고 188건 등 총 254건의 지적사항이 나왔다고 3일 밝혔다. 대부분의 공연장은 무대 상부 그리드(조명기구 등을 매달기 위해 천장 밑에 설치하는 시설)와 객석 상부 조명 부분이 지붕층 대형 트러스(철골구조)에 고정되는 구조로, 주기적으로 용접 및 볼트 접합 등 고정상태에 대한 확인과 정밀점검 시 구조안전성 검토가 필요한 것으로 나타났다. 무대 작업자 추락 사고 예방을 위해 무대 상부 그리드와 객석 상부 발판의 변형․훼손 상태, 갤러리(작업자 통로)의 난간 높이(120cm 이상), 난간살(10cm 이내) 개선도 필요했다.
사회복지관 9곳은 모두 시설물 안전 법상 재난이 발생할 위험이 높거나 재난을 예방하기 위해 계속적으로 관리할 필요가 있다고 인정되는 소규모 시설물인 제3종 시설물로 지정된 곳이다. 이에 따라 매년 2회 정기점검을 실시하는 등 안전 관리를 지속 추진하도록 안전 컨설팅을 했다. 이와 함께 동절기 폭설 대비 경량 지붕층, 주변 차양시설, 외부 계단 등에 대한 최우선 제설 계단실은 비상시 주요 대피공간으로 구조안전을 위해 균열의 진행 여부 지속 확인 및 보수 각종 배관을 지지하는 행거(달대)의 부식상태 훼손 상태 수시 확인 및 보수 비상발전기 및 집수정 수중펌프 작동 수시 확인 및 밀폐공간(피트, 집수정 등) 작업 시 환기 여부 확인 (소방) 스프링클러 헤드 고정상태 수시 확인 및 보수 (전기) 추가 설치된 콘센트는 접지 기능이 있는 콘센트로 설치 (가스) 가스배관 부식 예방을 위해 도색 및 보일러 배관 고정상태 보완 등이 공연장과 사회복지관 주요 지적사항으로 제시됐다. 이번 점검에서는 코로나19 예방수칙 준수 여부도 점검했다. 기본적으로 이용객 발열 체크 및 연락처 기재, 객석 및 교육장 거리 두기, 비대면 영상공연과 교육 실시 등은 잘 지켜지고 있으나 일부 주간 노인 돌봄 센터에서는 이용객의 올바른 마스크 착용이 요구되어 관리주체에 지속적인 예방수칙 준수와 계도를 요청했다. 도는 이번 점검 결과를 바탕으로 지속적인 관리를 할 방침이며, 유사사고 예방을 위해 31개 시. 군에 사례를 전파할 계획이다. 동절기뿐만 아니라 해빙기, 우기, 태풍 등 재난 취약시기별로 다중이용 건축물에 대한 현장 중심 안점점 검침을 실시해 도민의 생명과 안전을 지키겠다"라고 도 관계자가 말했다.<|endoftext|>