전문분야 텍스트
### 제목: “어쩐지 오동작이 많더라” 불량 자동화재속보설비 잇따라 적발

### 본문:
지난 2018 ~ 2020년까지 지난 3년간 경기도 내 자동 화재속보설비에 의한 소방 출동건수는 모두 5만 8,040건이었으며 이 가운데 99.3%인 5만 7,639건은 불량이 아닌 감지 오동작에 의한 것으로 집계됐다. 경기도 소방재난본부가 이처럼 감지 오동작을 일으킨 자동 화재속보설비를 대상으로 소방특별 조사를 시행한 결과 15.9%가 불량인 것으로 나타났다. 경기도 소방재난본부는 올해 2 ~ 4월 3개월간 3회 연속 오동작을 한 속보설비 242곳을 대상으로 지난 6월 7일부터 7월 9일까지 소방특별 조사를 실시한 뒤 15.9%인 39곳이 불량 판정을 받았다고 25일 밝혔다. 경기도 소방재난본부는 감지기 교체와 알람밸브 압력스위치 점검 등 39곳에 조치 명령을 발부했다. 또 저가 감지기와 같은 불량 감지기 등 85건에 대해 자발적인 경보로 교체를 권고하고 습기·먼지 제거 등 11건의 현지 시정을 내렸다. 속보설비는 화재 감지 시 자동으로 119에 도움을 주는 소방시설로, 최소 규모 이상 대상물에 의무적으로 설치해야 한다. 이번 특별 조사에는 소방서 소방특별 조사팀 129개 팀 266명이 투입돼 감지기와 선로의 전류 전압을 시험하고, 감지기 및 먼지 확인 등 오동작 원인을 집중 확인했다. 또 특별 조사 실시 전 안내문 등을 통해 관계인의 감지기 교체, 감지기 및 먼지 제거, 공조시설 가동을 통한 환기 등 자진 개선도 111건 확인됐다. 경기도 소방재난본부는 자발적인 속보설비 관리에 대한 긍정적인 인식개선 효과가 나타나고 나타났다고 설명했다. 속보설비의 잦은 오동작은 습기와 먼지, 감지기 및 시설 노후화, 적응성 낮은 감지기 설치 등 다양한 방법에 의해 발생한다. 특히 고온다습한 여름철에 오동작이 집중된다. 이에 따라 경기도 소방재난본부는 소방을 내부 먼지 제거 ‧ 제습기 가동 ‧ 실내공기 ‧ 방수형 감지기 등 주변 환경 적응성 있는 감지기로 교체하는 등 소방시설을 철저히 유지관리해 나가 기고 당부했다. 경기도 소방재난본부는 속보설비가 작동하면 바로 출동하고 있어 오동작이 소방력 낭비를 초래하는 가운데 앞으로도 3회 이상의 오동작을 반복하는 시설을 대상으로 상시 소방특별 조사를 실시한다는 방침이다. 또 1년 이내 2회 이상 조치 명령 시 과태료 100만 원을 부과하는 등의 강경 대응할 계획이다. <NAME> 경기도 소방재난본부 재난예방과장은"잦은 오동작은 소방시설에 대해 신뢰도를 높여 실제 화재가 발생해도 즉시 대피하지 않거나 초동대응에 실패하는 결과를 초래할 수 있다"라며"평소 경각심을 갖고 소방시설 유지 관리에 힘써달라"라고 강조했다.<|endoftext|>