전문분야 텍스트
### 제목: [수시] <NAME>, 제주 그린수소 글로벌 허브 비전에 관심_1

### 본문:
제주도는 올해부터 노후 지하수 관정을 대상으로 내부 실태 조사를 확대 실시한다.
○ 도는 2004년부터 어느 지역보다 강화된 오염 방지 평가 기준을 마련했지만 그 이후에 설치된 지하수 관정은 상대적으로 시설 상태가 부실할 것으로 예상하고 있다. 이 상황에서 현행법에서는 지하수 수질에 문제가 발생한 경우에만 내부 실태를 확인하도록 규정하고 있어 30년 이상 경과된 노후 관정의 내부 상태는 확인이 어려운 실정이다.
○ 에 따라 도는 지난해부터 노후 상수도 관정에 대한 표본조사를 추진하고 있다.
■ 제주도는 2021년 <span class ='result_underline'> 한경읍, </span> 대정읍 일대 12개 관정을 조사했다.
○ 조사 대상자는 △부식(10공)△토사 피복(9공)'지 파손(5공) <span class ='result_underline'> △우물자재 </span> 파손(3공)△스크린 막힘(8공)△관정 내 퇴적물(12공)을 확인했다.
○ 상기 상태는 취수량 감소, 수질 악화 등을 발생시킬 우려가 있어 시설 개·보수와 관정 내부 세척·청소를 실시했다.
■ 그 밖에 최대 일일 1,485㎥의 <span class ='result_underline'> 양수량을 </span> 추가 확보(1,100→2,585, 개선율 135%)했으며, 탁도는 연간 0.52NTU가 저감(0.93 → 0.41, 개선율 56%)되는 등 기존 관정의 양적·질적 수준을 증대시키는 효과가 있었다.
■ 제주도는 올해 도 전역의 25개 관정에 대해서 표본조사를 확대 실시한다.
○ 지역, 용도, 실시 연도 등을 감안해 조사 대상 표본을 정하고 연차별로 조사를 추진할 계획이다. 
○ 이런 내용으로 △폐쇄 회로(CCTV)등을 이용한 내부 조사·진단 △내부 오염물질 분석 및 청소 △사업 전·후 수질검사 △수질·수량 개선 효과 분석 등을 위해 조사<NAME>관인 한국농어촌공사에서 수행한다.
한편 제주도는 노후 지하수 관정 표본조사를 통해 오염 실태 등 결론을 도출하고, 주기적인 관정 내부 시설관리 근거·제도 개선(안)을 마련할 방침이다.
김광현 <NAME> 제주도 환경보전국장은"지하수 자원의 보호와 지속 가능한 수질관리의 토대를 만들어 도민이 보다 안전하게 지하수를 관리를 수 있도록 노력해 나가겠다"라고 말했다.<|endoftext|>