전문분야 텍스트
### 제목: [수시] 문화예술진흥원, 기획공연으로 소극장 무대 선보여_2

### 본문:
제주특별자치도 상하수도본부가 제주시 노형동 소재 제주 드림타워 내 발생하수 자체 처리 운영상황을 점검한 결과, 매우 우수한 것으로 확인됐다.
❍ 제주 드림타워는 지하 6층 지상 38층, 건축높이 169m, 건축 연면적 30만 3,737㎡로 숙박시설(1,600객실)과 위락·판매 등이 들어서 있다.
- 지난해 11월 5일 준공됨에 따라 개장일은 12월 18일이다. 기존의 1일 4,968톤*의 하수가 제주 처리장으로 한꺼번에 유입될 경우 하수처리에 어려움이 있을 것으로 우려되어 드림타워 자체 하수처리 관리 방안을 마련해 운영해온 것은, 제주 처리장 현대화 시까지 드림타워 자체 하수처리 관리 방안을 마련해 운영해온 이유이다. 드림타워 하수처리 계획 오수 발생량 1위 절수기로 저 감량 2 오수 배출량 1-2 오수 배출량 중수도 마찬가지입니다. 친수 용수 처리장 <span class='result_underline'>연계량</span> 4,968 <span class='result_underline'>역세척수</span> 1,888명 3,080,000원 1,360억 원 1,720,000원 220 220  드림타워 자체 하수처리 관리 방안은 제주 처리장 현대화(증설) 사업 전까지 드림타워에서 제주 처리장으로 유입되는 하수를 최소화하기 위한 것이다.  심야 시간에 타워 내 자체 하수처리시설에서 발생하는 <span class='result_underline'>역세척수(220톤/일</span> 이내)만 제주 처리장으로 연계 처리(배출) 하도록 했다. 또한, 드림타워 내에 구축된 중수도 시설(1,360톤/일)을 운영하여 청소용수, 화장실 용수, 냉각수* 활용 등 중수도 재이용(사용량)을 극대화해 나가고 있다. 이와 함께 냉각수: 냉동기 및 냉수 순환펌프를 통해 건물 내부를 순환하며 냉방, 제습 실행  이와 함께 바닷가 공동 어장에 유입되지 않는 범위 내 배출하는 내용으로 운영해 왔다. 드림타워의 방류 수질 관리는 시설 내에 실시간 수질측정이 가능하도록 수질측정기 5개를 설치해 운영하고 있다.  실시간 수질측정 결과 및 하천 방류량은 제주하수처리장에 설치된 원격 모니터링 시스템 장비를 통해 제주하수처리장과 실시간 공유가 가능하다. 구 분. 드림타워 오수 오수 드림타워 친수(하천 방류) 표시 내용 실시간 배출량 확인 가능 실시간 배출량 확인 가능 배출 수 수질 (5개 항목)  제주 처리장으로는 103톤/일이 연계 처리되고, 흘천으로 223톤/일이 친수 용수로 방류되고 있으며, 물 사용량이 많은 하절기(6~9월)에 1일 평균 331톤의 하수가 발생했다. 드림타워 친수 용수 처리수질*은 BOD(생물화학적 산소요구량) 0.1mg/L, COD(화학적 산소요구량) 1.8mg/L, COD(화학적 산소요구량) 1.8mg/L, T-P(총 질소) 0.03mg/L, T-N(총 질소) 0.4mg/L, 수소이온농도(PH) 및 부유물질(SS)은 검출되지 않았다. 처리수질을 비교해 보니 구 분량이다. 친수 용수 수질 기준 하천수 하수처리장 수질 기준 검사 결과 검사 결과 법적으론 문제가 없다. 1급 수질에 해당합니다. 2급 수질 BOD (생물화학적 산소요구량) 0.1  0.1 3이하 1~2이하의 나이대 3이하 화학적 산소요구량, 즉 COD는 10이하이다. 1.8 3이하 TOC 25이하 SS(부유물질) 01 01 01 2이하로 25이하의 나이로 25이하의 나이 총 질소(T-N) 10 이하 10이하 0.40%. 10이하 - - - - 20세 이하 T-P(총인) 0.03 0.5 이하 0.2~0.4이하 0.1이하 2이하 PH (수소이온농도) - - 5.8~8.5 6.5~8.5 6.5~8.5 -  상하수도본부는 흘천으로 방류하는 친수 용수가 하천의 지하수 및 해양 환경(염분농도, 수질 등)에 미치는 영향분석을 외부<NAME>관에 의뢰해 용역 시행 중이다. 드림타워는 하수를 자체적으로 처리해 중수도·친 수용수로 재이용하는 사례로서 앞으로 대규모 사업장의 하수처리 상황을 지속적으로 점검해나가겠다.<|endoftext|>