전문분야 텍스트
### 제목: [수시] <NAME>, 제주 그린수소 글로벌 허브 비전에 관심_1

### 본문:
제주특별자치도는 올해부터 노후 지하수 관정을 대상으로 내부 상태 조사를 전면 실시한다.
○ 도는 2004년부터 타 지역보다 강화된 오염 방지 시설 마련을 마련했지만 그 이전에 실시는 지하수 관정은 상대적으로 시설 상태가 부실할 경우로 예상하고 있다. 이런 상황에서 현행법에서는 지하수 수질에 문제가 발생한 경우에만 내부 환경을 확인하도록 규정하고 있어 30년 이상 경과된 노후 관정의 내부 상태는 보기 어려운 실정이다.
○ 이에 따라 제주특별자치도는 지난해부터 노후 지하수 관정에 관한 표본조사를 추진하고 있다.
■ 충청남도는 2021년 <span class ='result_underline'> 한경읍, </span> 대정읍 등 12개 관정을 조사했다.
○ 그 결과, △부식(10공)△토사 피복(9공)등로 파손(5공) <span class ='result_underline'> △우물자재 </span> 파손(3공)△스크린 막힘(8공)△관정 바닥 퇴적물(12공)을 확인했다.
○ 상기 기간은 취수량 감소, 수질 저하 등을 발생시킬 우려가 있어 시설 개·보수와 관정 내부 세척·청소를 실시했다.
■ 그 결과 ▲ 일일 1,485㎥의 <span class ='result_underline'> 양수량을 </span> 추가 확보(1,100→2,585, 개선율 135%)했으며, 탁도는 연간 0.52NTU가 저감(0.93 → 0.41, 개선율 56%)되는 등의 지하수 관정의 양적·질적 효과를 증대시키는 효과가 있었다.
■ 제주도는 올해 도 전역의 25개 관정에 걸쳐 표본조사를 확대 실시한다.
○ 지역, 용도, 개발 여건 등을 감안해 조사 대상 표본을 정하고 연차별로 사업을 실시을 계획이다. 
○ 주요 내용으로 △폐쇄 회로(CCTV)등을 이용한 오염 조사·진단 △내부 오염물질 제거 및 청소 △사업 전·후 수질검사 △수질·수량 개선 효과 분석 등을 표본 조사<NAME>관인 한국농어촌공사에서 수행한다.
맞은 제주도는 노후 지하수 수질과 표본조사를 통해 오염 실태 등 문제점을 도출하고, 주기적인 관정 내부 시설관리 근거 등의 제도 개선(안)을 마련할 방침이다.
■ <NAME><NAME> 환경보전국장은"지하수 자원의 보호와 지속 가능한 수질관리의 체계를 만들어 도민이 보다 안전하게 지하수를 관리를 수 있도록 노력해 나가겠다"라고 말했다.<|endoftext|>