전문분야 텍스트
### 제목: [정례] 도, 실질적 양성평등 확산사업에 기금 지원_2

### 본문:
노후 지하수 관정 내부 실태 조사 확대 진행 경기도에서는 노후 지하수 관정 내부 실태 조사도 진행 중이다. - 2021년 표본조사 결과 12개소 중 11개소가 상태가 부실했고 2022년 사업을 확대하기로 했습니다. 제주특별자치도는 올해부터 노후 지하수 관정을 대상으로 내부 실태 조사를 확대한다. 도는 오염 방지 시설 기준을 2004년부터 강화했지만 그 이전에 설치된 지하수 관정은 상대적으로 시설 상태가 부실할 것으로 예상하고 있다. 이런 상황에서 현행법은 지하수 수질에 문제가 생긴 경우에만 내부 상태를 확인하도록 규정하고 있어 30년 이상 된 노후 관정의 내부 상태는 파악하기 어려운 실정이다. 이에 따라 도는 지난해부터 노후 지하수 관정에 대한 표본조사를 진행하고 있다. 제주도는 2021년 <span class='result_underline'>한경읍,</span> 대정읍 등 12개 관정을 조사했다. 조사 결과 부식(10공) 토사 피복(9공) 시설 파손(5공) 스크린 막힘(8공) 관정 바닥 퇴적물(12공)을 확인했으며, 우물자재</span> 파손(3공) 관정 바닥 퇴적물(12공)을 확인했다. 상기 상태는 취수량 감소, 수질 오염 등의 문제가 생길 우려가 있어 시설 개·보수와 관정 내부 세척·청소를 실시했다. 그 결과 최대 일일 1,485㎥의 <span class='result_underline'>양수량을</span> 추가 확보(1,100→2,585, 개선율 135%) 했으며, 탁도는 최대 0.52NTU가 저감(0.93 → 0.41, 개선율 56%) 되는 등 지하수 관정의 양적·질적 효율을 증대시키는 효과가 있었다. 제주도는 이번 연도에 표본조사를 확대하여 도 전체 25개 관정에 대한 조사를 실시한다. 조사 대상 표본을 지역, 용도, 개발 연도 등을 고려해 정한 뒤 연차적으로 사업을 추진할 계획이다. 지하수 조사<NAME>관인 한국농어촌공사는 폐쇄 회로(CCTV) 등을 이용한 내부 조사·진단 내부 오염물질 제거 및 청소 사업 전·후 수질검사 수질·수량 개선 효과 분석 등을 사업 내용으로 한다. 제주도는 노후 지하수 관정 표본조사를 통해 오염 실태 등 문제점을 찾아내고, 주기적인 관정 내부 시설관리 근거 등 제도 개선(안)을 마련할 계획이다. <NAME> <NAME> 제주도 환경보전국장은 "지하수 자원을 보호하고 지속 가능한 수질관리의 기틀을 만들어 도민들이 보다 안전하게 지하수를 이용할 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.<|endoftext|>