전문분야 텍스트
### 제목: [수시] <NAME>, 제주 그린수소 글로벌 허브 비전에 관심_1

### 본문:
도는 2004년부터 오염 방지 시설 기준을 강화했지만 그 이전에 설치된 지하수 관정은 상대적으로 시설 상태가 취약할 것으로 예상하고 올해부터 노후 지하수 관정을 대상으로 내부 실태 조사를 확대한다. 이런 상황에서 현행법은 지하수 수질에 문제가 생긴 경우에만 내부 상태를 확인하도록 규정하고 있어 30년 이상 된 노후 관정의 내부 상태는 파악이 어려운 실정이다. 이에 따라 도는 지난해부터 노후 지하수 관정에 대한 표본조사를 진행하고 있다.  제주도는 2021년 <span class='result_underline'>한경읍,</span> 대정읍 등 12개 관정을 조사했다. 부식(10공) 토사 피복(9공) 시설 파손(5공) 우물자재</span> 파손(3공) 스크린 막힘(8공) 관정 바닥 퇴적물(12공)을 조사하였다. 시설 개·보수와 관정 내부 세척·청소를 실시한 이유는 상기 상태는 취수량 감소, 수질 오염 등을 초래할 우려가 있기 때문이다. 그 결과 최대 일일 1,485㎥의 <span class='result_underline'>양수량을</span> 추가 확보(1,100→2,585, 개선율 135%) 했으며, 탁도는 최대 0.52NTU가 저감(0.93 → 0.41, 개선율 56%) 되는 등 지하수 관정의 양적·질적 효율을 증대시키는 효과가 있었다.
■이번 해에는 제주도 전역의 25개 관정에 대한 표본조사를 확대 실시한다. 조사 대상 표본을 지역, 용도, 개발 연도 등을 고려해 정하고 연차적으로 사업을 추진할 계획이다. 한국농어촌공사는 지하수 조사<NAME>관으로 폐쇄 회로(CCTV) 등을 이용한 내부 조사·진단 사업 전·후 수질검사 수질·수량 개선 효과 분석 등을 수행한다. 제주도는 노후 지하수 관정 표본조사를 통해 오염 실태 등 문제점을 도출하고, 주기적인 관정 내부 시설관리 근거 등 제도 개선(안)을 마련할 방침이다. <NAME> 제주도 환경보전국장은 "지하수 자원을 보호하고 지속 가능한 수질관리의 기틀을 만들어 도민들이 보다 안전하게 지하수를 이용할 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.<|endoftext|>