전문분야 텍스트
### 제목: [수시] <NAME>, 제주 그린수소 글로벌 허브 비전에 관심_1

### 본문:
도는 오염 방지 시설 기준을 2004년부터 강화했음에도 불구하고 그 이전에 설치된 지하수 관정은 상대적으로 시설 상태가 부실할 것으로 보고, 올해부터 노후 지하수 관정을 대상으로 내부 실태 조사를 확대한다. 이런 상황에서 현행법은 지하수 수질에 문제가 생긴 경우에만 내부 상태를 확인하도록 규정하고 있어 30년 이상 된 노후 관정의 내부 상태는 파악하기 어려운 실정이다. 이에 따라 도는 지난해부터 노후 지하수 관정에 대한 표본조사를 진행하고 있다.  제주도는 2021년 <span class='result_underline'>한경읍,</span> 대정읍 등 12개 관정을 조사했다. 부식(10공) 토사 피복(9공) 시설 파손(5공) 스크린 막힘(8공) 관정 바닥 퇴적물(12공)을 조사한 결과, 우물자재</span> 파손(3공) 스크린 막힘(8공) 관정 바닥 퇴적물(12공)을 확인했다.  상기 상태는 취수량 감소, 수질 오염 등의 문제를 일으킬 수 있어 시설 개·보수와 관정 내부 세척·청소를 실시했다. 그 결과 최대 일일 1,485㎥의 <span class='result_underline'>양수량을</span> 추가 확보(1,100→2,585, 개선율 135%) 했으며, 탁도는 최대 0.52NTU가 저감(0.93 → 0.41, 개선율 56%) 되는 등 지하수 관정의 양적·질적 효율을 증대시키는 효과가 있었다.
■제주도에서는 올해 도 전역 25개 관정에 대한 표본조사를 확대 실시한다. 조사 대상 표본을 지역, 용도, 개발 연도 등을 고려해 정한 뒤 연차적으로 사업을 추진할 계획이다. 한국농어촌공사는 지하수 조사<NAME>관으로 폐쇄 회로(CCTV) 등을 이용한 내부 조사·진단 사업 전·후 수질검사 수질·수량 개선 효과 분석 등을 수행한다.  제주도는 노후 지하수 관정 표본조사를 통해 오염 실태 등 문제점을 도출하고, 주기적인 관정 내부 시설관리 근거 등 제도 개선(안)을 마련할 방침이다. <NAME> 제주도 환경보전국장은 "지하수 자원의 보호와 지속 가능한 수질관리의 기틀을 만들어 도민들이 보다 안전하게 지하수를 이용할 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.<|endoftext|>