전문분야 텍스트
### 제목: 소비자단체와 함께 한 대구 수돗물 수질검사

### 본문:
보건환경연구원에서는 소비자단체(한국소비자연맹)와 합동으로 지난 9월부터 10월 말까지 대구시에 공급되는 수돗물과 상수도 비급 수지 역 주민을 대상으로 공급하는 마을상수도에 대하여 수질확인검사를 실시하였다.
○ 그 결과, 수돗물은 모두 먹는 물 수질기준에 적합한 것으로 나타났으나 일부 마을상수도에서 수질 기준에 부적합한 것으로 나타났다.
○ 이번에 실시한 수질검사는 수도사업자가 실시하는 법정검사와는 별도로 대구지역의 정수장 5개소와 수도꼭지 100개소, 저수조 12개소 및 상수도 미보급 지역의 마을상수도 7개소 등 124개소를 표본 추출하여 먹는 물 수질기준 전 항목(54 항목)에 대하여 수질검사를 실시하였다.
○ 특히, 조사의 객관성과 공정성을 위하여 채수 지점의 선정 및 시료채취, 실험 과정 참관까지 소비자단체(한국소비자연맹)와 합동으로 실시하였다.
○ 검사 결과를 살펴보면, 총 대장균군 등 세균류는 정수장 및 수도꼭지 저수조에서는 검출되지 않았으나 마을상수도 일부 시설에서는 소독의 불충분으로 인하여 일부 검출되었고 농약류, 중금속류, 휘발성 유기 화합물질과 냄새, 맛, 색도 등은 검출되지 않았다.
○ 미네랄 함량을 나타내는 지표인 경도와 증발잔류물은 너무 많으면 쓴맛 또는 떫은맛을 나타내나 70mg/L(수질 기준 300mg/L)과 135mg/L(수질 기준 500mg/L)로 적당한 미네랄을 함유하고 있었다.
○ 유기물 함량을 나타내는 과망간산칼륨소비량은 1.6mg/L(수질 기준 10mg/L)로 기준치를 크게 밑돌았고, 산성·알칼리성의 측정 지표인 수소이온농도는 7.0(수질 기준 5.88.5)으로 중성을 나타내었으며, 소독 후 부산물로 발생하는 '총 트리할로메탄' '클로로포름' 역시 0.050mg/L(수질 기준 0.1mg/L)과 0.0285mg/L(수질 기준 0.08mg/L)로 나타났다.
○ 한편, 계곡수와 지하수 등을 수원으로 하는 상수도 비급 수 지역의 마을상수도 일부 지점에서 소독의 불충분으로 인한 일반 세균 및 총 대장균군과 오염물질 유입으로 인한 질산성질소가 17.3mg/L(수질 기준 10mg/L 이하)로 먹는 물 수질기준을 초과한 것으로 나타났다.
○ 수질 기준 초과시설에 대하여는 소독실시 및 외부 오염물질 차단 등으로 현장조치를 실시하여 재검사를 실시한 결과 모두 수질 기준에 적합하였으며, 지방상수도가 보급 완료된 시설은 수질 이용을 중지시켰다.
○ 앞으로도 보건환경연구원에서는 소비자단체와 합동으로 수돗물과 마을상수도 등 시민들의 먹는 물 감시활동을 지속적으로 해 나갈 계획이다.<|endoftext|>