전문분야 텍스트
### 제목: 소비자단체와 함께 한 대구 수돗물 수질검사

### 본문:
보건환경연구원에서는 소비자단체(한국소비자연맹)와 합동으로 지난 9월부터 10월 말까지 전국에 공급되는 수돗물과 상수도 비급 수지 역 등을 대상으로 공급하는 마을상수도에 대하여 수질확인검사를 실시하였다. 그러나 그 결과, 수돗물은 모두 먹는 물 수질기준에 적합한 것으로 나타나는 일부 마을상수도에서 수질 기준에 부적합한 결과로 나타났다. ○ 이번에 실시한 수질검사는 수도사업자가 실시하는 법정검사와는 별도로 대구지역의 상수도 5개소와 수도꼭지 100개소, 저수조 12개소 및 상수도 미보급 시설과 마을상수도 7개소 등 124개소를 표본 추출하여 먹는 수돗물 수질 기준 전 항목(54 항목)에 대해서는 수질검사를 실시하였다. ○ 특히, 조사의 객관성과 공정성을 위하여 채수 지점의 검사 및 시료채취, 실험 과정 참관까지 소비자단체(한국소비자연맹)와 합동으로 실시하였다. 이 검사 결과를 살펴보면, 총 대장균군 및 세균류는 정수장 및 수도꼭지 저수조에서는 검출되지 않았으나 마을상수도 일부 시설에서는 소독의 불충분으로 중금속이 일부 검출되었고 농약류, 중금속류, 휘발성 유기 화합물질과 떫은맛, 색도 등은 검출되지 않았다. ○ 미네랄 농도를 나타내는 지표인 경도와 증발잔류물은 너무 떫은 쓴맛 또는 떫은맛을 나타내나 70mg/L(수질 기준 300mg/L)과 135mg/L(수질 기준 500mg/L)로 적당한 미네랄을 함유하고 있었다. 그러나 유기물 함량을 나타내는 과망간산칼륨소비량은 1.6mg/L(수질 기준 10mg/L)로 수치를 크게 밑돌았고, 산성·알칼리성의 측정 지표인 수소이온농도는 7.0(수질 기준 5.88.5)으로 중성을 나타내었으며, 소독 후 악취에 발생하는'총 트리할로메탄''클로로포름'은 0.050mg/L(수질 기준 0.1mg/L)과 0.0285mg/L(수질 기준 0.08mg/L)로 나타났다. ○ 한편, 계곡수와 지하수 공급을 수원으로 하는 상수도 비급 수 지역의 마을상수도 공급 지점에서 소독의 불충분으로 인한 일반 세균 및 총 대장균군과 오염물질 유입으로 인해 질산성질소가 17.3mg/L(수질 기준 10mg/L 이하)로 먹는 물 수질기준을 초과한 것으로 나타났다. 또 수질 기준 초과시설에 대하여는 소독실시 및 외부 오염물질 검사 등으로 현장조치를 실시하여 재검사를 진행은 결과 모두 수질 기준에 적합하였으며, 지방상수도가 보급 완료된 이후는 수질 이용을 중지시켰다. ○ 앞으로도 보건환경연구원에서는 소비자단체와 합동으로 수돗물과 마을상수도 등 주민으로 먹는 물 감시활동을 지속적으로 해 나갈 계획이다.<|endoftext|>