전문분야 텍스트
### 제목: 「대구복합혁신센터」 신축 특별조사 결과

### 본문:
대구광역시 감사위원회는 혁신도시 정주여건(동구 각산동 내)을 개선하기 위해 총사업비 282억 원(국비 99, 시비 183), 공사기간 2021. 3. 31. ~ 2023. 2. 18.(2년간) 동안 추진한 대구복합 혁신 센터 신축 건물 내 누수 발생 등으로 인해 6월 7일부터 6월 30일까지 24일간 특별 조사를 실시했다. 이번 조사를 위해 건축·토목·기계·품질 분야 등 6명의 조사반을 투입했으며, 건축시공·구조안전·토질(지반)·기계분야 등 분야별 외부 전문가(4명)를 포함한 기술자 문단을 구성·운영했다. 각 위원들은 현장조사, 관계자 청문 및 누수 원인 파악을 위해 여러 차례의 현장 방문과 시뮬레이션 등을 통해 수영장 누수 확인 등 포괄적인 사고 원인을 조사했다. 감사위원회에서는 현장 확인, 전문가 의견, 설계도서 검토, 관련자 조사 등 그 조사 결과를 토대로 ①감리·시공 부실로 인한 방수공사 부실 등 시공 기준 미준수 ②방수 공사 시공 계획 및 품질시험 승인 부적정 ③정상 운영과 동일한 조건의 수영장 담수 및 통합 시운전 미이행 등 준공처리 부적정 ④균열·누수관리 기준 미준수 및 보수공사 시공 계획 미수립 등 하자 관리 부적정 등을 부실 원인으로 지목했다. 이에 따라<NAME>관의 구조안전진단 용역을 통한 정밀안전진단 및 체계적인 보수 계획에 따른 보수공사를 현재 주관부서에 통보해 놓고 있으며, 용역 결과가 나오면 운영 기관·관련 기술자와 함께 실제 수영장 운영 조건으로 관련 시설에 대한 시운전을 시행할 예정이다. 또한, 본 사업장은 감독 권한대행 전면책임감리용역 사업장으로 고의 또는 과실로 구조물 누수 발생 등 부실 공사를 초래한 시공사 및 건설 사업단에 대하여는 관련 법에 따라 영업정지, 등록말소 등에 대한 조치와 공사 부실 등으로 인한 채무불이행에 대한 손해배상을 요구할 예정이며, 관련 공무원에 대하여는 중징계 및 문책 등 엄중한 처분을 할 예정이다. 대구광역시 감사위원회는 복합 혁신 센터에 대한 하자 보수를 조속히 완료하고 금년 내로 개관해 인근 주민들이 안전하게 이용할 수 있도록 개관 준비에 만전을 기하라고 관련 부서에 통보했다.<|endoftext|>