전문분야 텍스트
### 제목: 정수장 및 수돗물 검사결과 모두 기준 적합

### 본문:
민관 합동으로 정수장·수도꼭지·마을상수도 등 125 지점 56 항목 검사
보건환경연구원에서는 민관합동으로 9월부터 10월까지 정수장 5개소, 수도꼭지 110개소, 마을상수도 등 10개소를 표본으로 추출하여 먹는 물 수질확인검사를 실시한 결과 먹는 물 수질기준 전 항목(56 항목) 모두 수질 기준에 적합한 것으로 나타났다.
○ 이번 조사는 객관성과 공정성을 확보하기 위하여 채수 지점의 선정 및 시료채취에 소비자단체가 참여하였으며, 검사 결과 대구시에 공급되는 수돗물과 상수도 비급 수지 역 주민을 대상으로 공급하는 마을상수도 등에 대하여 안전성이 확보된 것으로 나타났다.
○ 미생물(3 항목), 건강상 유해 무기물질(카드뮴, 수은 등 8 항목), 건강상 유해 유기물질(페놀, 벤전 등 16 항목), 심미적인 영향물질(망간, 구리 등 5 항목)은 검사 결과 검출되지 않았다.  과망간산칼륨소비량은 기준치인 1.28mg/L(수질 기준 10mg/L)로 기준치를 크게 밑돌았고, 수소이온농도는 7.1(수질 기준 5.88.5)로 중성을 보였다. 소독제 지표인 유리 잔류염소는 0.55mg/L(수질 기준 4.0mg/L 이하)로 수인성 전염병 예방과 관련하여 적정 농도를 유지하며 안전성을 확보하고 있으며, 소독에 따른 부산물을 나타내는 총 트리할로메탄과 클로로포름은 0.0325mg/L(수질 기준 0.1mg/L)와 0.02407 mg/L(수질 기준 0.08mg/L), 2009년 신설된 브로모디클로로메탄, 디브 로모 클로로메탄은 0.01009mg/L(수질 기준 0.03mg/L), 0.0018mg/L(수질 기준 0.1mg/L)로 나타났다.
○ 미네랄 함량을 나타내는 지표인 경도와 증발잔류물의 함량은 너무 많으면 쓴맛이나 떫은맛을 나타내지만 적정량은 70.1mg/L(수질 기준 300mg/L)와 146mg/L(수질 기준 500mg/L) 이었다. 보건환경연구원은 앞으로도 수도사업자가 실시하는 법정검사와 별개로 수돗물과 마을상수도 등 시민들의 먹는 물 감시활동을 지속해 나갈 계획이다.<|endoftext|>