전문분야 텍스트
### 제목: 대구 수돗물 유충 의심 신고 확인 결과 외부 유입된 ‘나방파리 유충’으로 확인

### 본문:
28일 오전 대구 달성군 논공읍 본리리 소재 한 공장에서 유충 의심 신고가 접수돼 상수도사업본부 수질연구소에서 민원 현장을 확인한 결과 깔따구 유충이 아닌 외부에서 유입된 '나방파리 유충'으로 확인됐다. 대구시 상수도사업본부 수질연구소와 지역 사업소에서 신고 사업장(논공읍 본리리 소재)의 물탱크 내부 관리 상태를 확인하고자 민원인에게 요청하였으나 지상 5m 높이에 설치되어 있어 안전상의 이유로 내부 확인은 거부해 수질 상태는 확인할 수 없었다. 신고 업체에서 유입된 수돗물의 잔류염소는 0.2ppm이었지만 10톤 규모의 저수조를 거친 수도꼭지에서는 잔류염소가 검출되지 않았고, 저수조 청소는 1년 전에 실시한 것으로 파악됐다. 따라서 민원 신고 업체에 대해서는 저수조 청소와 주변 위생관리에 철저를 기해 줄 것을 권고했다.<|endoftext|>