전문분야 텍스트
### 제목: 수돗물 냄새민원 절반 이상이 고무호스가 원인

### 본문:
상수도사업본부, 수돗물 냄새 민원 423건 자체 분석 결과
대구시 상수도사업본부 수질검사소에서 2005년부터 2007년 2월까지 접수된 수질민원 1,119건을 자체 분석한 결과, 냄새 423건(37.8%), 수돗물 여부 271건(24.2%), 음용 적합 여부 217건(19.4%), 이물질 54건(4.8%), 기타 녹물 순으로 나타났다. 이중 가장 많은 수돗물 냄새 민원은 수도꼭지에 연결된 고무호스에 의해 발생하는 것으로 분석되어 고무호스 사용에 각별한 주의가 필요한 것으로 조사되었다.  잔류염소는 위생상 안전한 공급을 위해 수돗물에 들어 있는데 이 염소 성분이 고무호스 성분과 화학반응을 일으켜 페놀 화합물을 생성해 강한 냄새를 발생시키는데 수질검사소에 의하면 잔류염소와는 달리 끓여도 없어지지 않는다고 한다. 현재 수도꼭지에 쓰이는 시판 고무호스인 PVC 호스가 공업용 고무호스보다 훨씬 높은 농도의 페놀 화합물이 검출되었다고 한다.  공업용 PVC 고무호스를 사용하지 말 것을 당부했는데, 고무호스를 통과하면 검출되지 않던 페놀 화합물이 PVC 호스를 통과한 후에는 먹는 물 수질기준을 크게 초과하여 검출되기 때문이다. 특히 정체된 수돗물을 사용할 때는 반드시 스텐관이나 실리콘 호스를 사용해야 하며, 특히 오염된 수돗물을 사용할 때는 우선 수돗물을 충분히 흘려버리고 사용해야 유해 물질로부터 안전하다고 한다.<|endoftext|>