전문분야 텍스트
### 제목: 전남 대형 물류창고 19곳 불량사항 적발

### 본문:
도내 대형 물류창고 19곳 불량사항 적발
전남소방, 특별점검 후 과태료 4조치 명령 92기관 통보 5건
전라남도소방본부(본부장 <NAME> )는 7월 초까지 2주 동안 도내 물류창고에 관한 유관기관 합동 소방특별점검 결과 19곳에서 불량사항을 적발해 시정 조치했다고 밝혔다. 합동 소방특별 조사는 경기도 이천 쿠팡 물류센터에서 발생한 화재를 계기로 유사 대응을을 위해 전남지역 대형 물류창고 22개소(물류창고 4물류터미널 18)에서 이뤄졌다. 전남소방본부와 시군, 전기 등으로 나눠며 합동점검반이 점검에 나선 결과 19개소에서 위반사항을 확인으로 과태료 4건, 조치 명령 92건, 기관 통보 5건의 적발을 했다. 주요 위반사항은 특수가 연물 저장 취급 등 와 방화문 용도 장애, 소방펌프 작동 불량 및 경보 설비 설치에 미달 등이다. 전남소방본부는 이날 특별점검을 통해 법 위반사항에 대해 행정처분을 엄격하게 집행해 도내 물류창고의 안전을 확보하는 한편, 물류창고 관계자와의 간담회를 통해 안전사고 예방에 적극적인 관심을 가질 것을 거듭 당부했다. <NAME> 본부장은"대형 물류창고 화재는 막대한 피해와 함께 주민 생활에 큰 불편을 가져온다"라며"화재 방지에 초점을 맞춰 관계인의 적극적인 자율 안전 관리가 절실하다"라고 당부했다.<|endoftext|>