title: Скачать презентацию или конспект Общие вопросы электробезопасности

extracted_text:
ОХРАНА ТРУДА
Тема №7
Общие вопросы электробезопасности
Корпоративный кадровый учебно-методический центр ОАО «ФПК»
	Электробезопасность - система организационных и технических мероприятий по защите человека от действия поражающих факторов электрического тока.
	Электрическим током называют упорядоченное движение электрически заряженных частиц материи. За единицу силы тока принят ампер (А).
	Электрическое напряжение – это разность потенциалов между двумя точками поля. Единицей электрического напряжения служит вольт (В).
	Электроустановками называется - совокупность машин, агрегатов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.
	Электропомещения - помещения или отгороженные (например, сетками) части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала.
	Электрооборудование - совокупность электрических устройств, объединенных общими признаками.
Электробезопасность, электрический ток, напряжение, электроустановка, электропомещение, электрооборудование
	Электрический ток - очень опасный и коварный поражающий производственный и бытовой фактор. Без приборов человек не способен заблаговременно обнаружить его наличие, поэтому поражение электрическим током наступает, как правило, внезапно.

Понятие электрического тока и чем опасен электрический ток (отсутствие цвета, запаха и других внешних признаков его наличия)
	По характеру воздействия электрического тока на человека различают: термическое, биологическое, химическое (электролитическое), и механическое.

	По степени воздействия на человека различают три пороговых значения тока: ощутимый, неотпускающий и фибрилляционный.
	0,6-1,5 мА (переменный); 5-7 мА (постоянный) - пороговый ощутимый ток, т.е. наименьшее значение тока, которое человек начинает ощущать.
	10-15 мА (переменный); 50-60 мА (постоянный) - пороговый неотпускающий («приковывающий») ток, когда из-за судорожного сокращения мышц рук человек самостоятельно не может освободиться от токоведущих частей. 	100 мА (переменный); 300 мА (постоянный) - пороговый фибрилляционный ток, вызывает при прохождении через организм человека фибрилляцию сердца, в конечном итоге приводящую к остановке сердца и параличу дыхания, т.е. наступает клиническая смерть.
	Продолжительность состояния клинической смерти - 4 минуты.

Действие электрического тока на организм человека
	По видам поражения различают электротравмы и электрические удары.
	Электротравмы — это местные поражения (ожоги, электрические знаки, металлизация кожи, механические повреждения, электроофтальмия).
	Электрические удары — это общие поражения, связанные с возбуждением тканей проходящим через них током (нарушения функционирования центральной нервной системы, органов дыхания и кровообращения, потеря сознания, расстройства речи, судороги, нарушение дыхания, вплоть до остановки, мгновенная смерть).

Виды поражения электротоком
Виды электротравм по степеням поражения
	Токовые ожоги подразделяются на контактные и дуговые.
	Электрические знаки — это уплотненные участки серого или бледно-желтого цвета на поверхности кожи человека, подвергнувшейся действию тока.
	Металлизация кожи—внедрение в верхние слои кожи мельчайших частиц металла, расплавившегося под действием электрической дуги или заряженных частиц электролита из электролизных ванн.
	Электроофтальмия — это воспаление наружных оболочек глаз в результате воздействия мощного потока ультрафиолетовых лучей при электрической дуге.
	Механические – выражаются в раздражении и возбуждении живых тканей организма, сопровождается непроизвольным судорожным сокращением мышц (в том числе сердца, лёгких).

Факторы, влияющие на степень поражения электрическим током
	Степень поражения электрическим током зависит от:
•общего электрического сопротивления тела человека;
•параметров электрической цепи (напряжение, сила и род тока, частота колебаний);
•пути прохождения тока через тело человека;
•условий включения в электросеть;
•продолжительности воздействия;
•условий внешней среды (температура, влажность, наличие токопроводящей пыли и др.).
Rч=rтч+rод+rоб+rоп
	Электрическое сопротивление цепи человека (Rч) эквивалентно суммарному сопротивлению нескольких включенных последовательно элементов: тела человека rтч, одежды rод (при прикосновении участком тела, защищенным одеждой),   обуви rоб и опорной поверхности rоп.
Сила тока. Род тока (постоянный или переменный). Частота переменного тока
	Сила тока - количество электричества, проходящего через поперечное сечение проводника в единицу времени (в 1 сек.). Измеряется в амперах.
	Постоянный ток - электрический ток, параметры, свойства, и направление которого не изменяются со временем.
	Переменный ток - электрический ток, который периодически изменяется по модулю и направлению.
	Частота переменного тока, выражающется отношением числа полных циклов изменения тока к единице времени. Измеряется в герцах
	Наиболее опасен частотный диапазон переменного тока от 20 до 100 Гц. 	Токи высокой частоты могут вызвать лишь поверхностные ожоги, так как они распространяются только по поверхности тела человека.

Опасность поражения током в различных электрических сетях
	Поражение человека электрическим током может быть вызвано однополюсным (однофазным) или двухполюсным (двухфазным) прикосновением к токоведущей части установки.
	При однофазном включении человека в сеть степень опасности поражения будет зависеть от того, имеет ли электрическая сеть заземленную или изолированную нейтраль, а также в зависимости от качества изоляции проводов сети, ее протяженности, режима работы и ряда других параметров. Однофазное подключение человека в сеть с изолированной нейтралью менее опасно, чем в сеть с заземленной нейтралью.
	Наиболее опасным является двухфазное подключение человека в электрическую сеть, так как он попадает под линейное напряжение сети вне зависимости от режима нейтрали и условий эксплуатации сети.
	Случаи включения человека в цепь тока:
 а — двухфазное включение;
б, в — однофазные включения.
Продолжительность воздействия тока
	Продолжительность воздействия тока часто является фактором, от которого зависит конечный исход поражения. Чем продолжительнее воздействие электрического тока на организм человека, тем тяжелее последствия поражения. Через 30с сопротивление тела человека протеканию тока падает примерно на 25 %, а через 90с — на 70 %.
На графике представлены граничные кривые переменного тока промышленной частоты, характеризующие воздействие электрического тока на человека в зависимости от продолжительности времени его протекания.
Путь электрического тока через тело человека
	Варианты путей прохождения электрического тока через тело человека:
1 — «рука—рука»; 2 — «рука—ноги»; 3 — «рука—нога»; 4 — «руки—ноги»; 5 — «нога—нога»; 6 — «голова—ноги»; 7 — «голова—рука»; 8 — «голова—нога»
	Наиболее опасными являются те варианты, в которых в зону поражения попадают жизненно важные органы и системы организма — головной мозг, сердце, легкие Это цепи: «голова—руки», «голова—ноги», «руки—ноги», «рука—рука».
Электрическое сопротивление человека
	Общее электрическое сопротивление человека зависит от сопротивления кожи, кровеносных сосудов и нервов. Внутреннее сопротивление у всех людей примерно одинаково и составляет 600 – 800 Ом. Сопротивление тела человека определяется в основном состоянием кожи рук толщиной всего лишь 0,2 мм.
	Если принять сопротивление кожи за 100%, то сопротивление внутренних тканей, костей, лимфы, крови составит 15 – 20%, а сопротивление нервных волокон – всего лишь 2,5% («нервы» – отличные проводники электрического тока!).
	Наименьшее удельное сопротивление имеют нервные ткани (около 50 Ом·м), наибольшее удельное сопротивление — костная ткань (около 200 Ом·м).
Сопротивление тела не является постоянной величиной: в условиях повышенной влажности оно снижается в 12 раз, в воде – в 25 раз, резко снижает его принятие алкоголя.
	Зато во время сна оно возрастает в 15-17 раз. В качестве минимального сопротивления тела человека принимают величину 1000 Ом, но вообще эта величина может колебаться от нескольких сотен Ом до нескольких МОм. Таким сопротивлением обладает сухая, неповрежденная, чистая кожа.

Удельное объемное сопротивление [Ом×м] тканей тела человека
 Кожа сухая – 3 000 – 20 000
 Кости (без надкостницы) – 1 000 – 2 000 000
 Жировая ткань - 30 – 60
 Мышечная ткань  - 1,5 – 3
 Кровь - 1 – 2
 Спинномозговая жидкость - 0,5 – 0,6
Фаза кардиоцикла
	Опасность совпадения момента прохождения тока через сердце с фазой Т кардиоцикла
	Т – период, когда заканчивается сокращение желудочков и они переходят в расслабленное состояние.
	Каждый цикл сердечной деятельности состоит из двух периодов: одного, называемого диастолой, когда желудочки сердца, находясь в расслабленном состоянии, заполняются кровью, и другого, именуемого систолой, когда сердце, сокращаясь, выталкивает кровь в артериальные сосуды.
	Наиболее уязвимым сердце оказывается в фазе Т, продолжительность которой около 0,2 с. Поэтому если во время фазы Т через сердце проходит ток, то, как правило, возникает фибрилляция сердца; если же время прохождения тока не совпадает с фазой Т, то вероятность возникновения фибрилляции резко уменьшается.

СИСТОЛА (от греч. systole — сжимание, сокращение), сокращение мышцы сердца, или миокарда.
ДИАСТОЛА (от греч. diastole — растяжение), расслабление отделов сердца.
Последовательные систола и диастола составляют цикл сердечной деятельности.
Физиологическое и психологическое состояние пострадавшего
	Опасности поражения током больше подвержены лица, страдающие болезнями легких, нервными заболеваниями, болезнями кожи, сердечно-сосудистой системы, органов внутренней секреции, и др.
	Алкоголики, неврастеники, истерические больные, эпилептики и меланхолики могут погибнуть от токов, которые совершенно безопасны для здоровых людей. Для уменьшения степени опасности немалое значение имеет психологическая подготовленность человека (ожидание удара), опыт и умение правильно оценить степень возникшей опасности, моральное состояние, степень внимания и сосредоточенности человека на процессе выполняемой им работы, утомление.
	Поэтому законодательством о труде установлен профессиональный отбор работников, обслуживающих электротехнические установки, в зависимости от состояния здоровья.
Расположение точек прикосновения к источнику напряжения на теле
	Участки тела с наименьшим сопротивлением (т.е. более уязвимые):
боковые поверхности шеи; виски;
тыльная сторона ладони; поверхность ладони между большим и указательным пальцами;
рука на участке выше кисти;
плечо;
спина;
передняя часть ноги;
акупунктурные точки, расположенные в разных местах тела.
	Сопротивление нервных волокон - всего лишь 0,025 («нервы» - отличные проводники электрического тока!). Именно поэтому опасно приложение электродов к так называемым акупунктурным точкам. Так как они соединены нервными волокнами, поражающий ток может возникнуть при очень малых напряжениях.
Напряжение прикосновения и шаговое напряжение
	Напряжение прикосновения - напряжение между двумя точками электрической цепи, которых одновременно касается человек.
При напряжениях прикосновения ниже 600 В электрический ток протекает по всем тканям тела человека.
	Шаговым называется напряжение, образующееся за счет разности потенциалов между двумя точками поверхности земли, при одновременном касании их ногами человека.
	На расстоянии 20 м от заземлителя изменение потенциала точек поверхности земли столь незначительно, что может быть практически принято равным нулю.

От чего зависит шаговое напряжение
	Шаговое напряжение зависит от длины шага, положения человека относительно заземлителя, удельного сопротивления грунта и силы протекающего через него тока. Ток, протекающий через тело человека при шаговом напряжении «нога—нога» не затрагивает жизненно важных органов. Однако при значительном шаговом напряжении возникают судороги ног, человек падает и электрическая цепь замыкается через все тело упавшего.
Uш= Iкз*ρ*а/2πх(х+а),
где Iкз  — ток короткого замыкания; ρ — удельное сопротивление земли (сотни ом-метров), х — расстояние от проводника, а — длина шага.
Правила выхода из зоны растекания тока
	Для защиты от шагового напряжения служат дополнительные средства защиты – диэлектрические боты, диэлектрические коврики. В случае, когда использование этих средств не представляется возможным, следует покидать зону растекания необходимо по радиусу очень короткими шажками (до 30 см), чем шире шаг, тем больший ток протекает через ноги, так как с увеличением длины шага увеличивается разность потенциалов, под которыми находится каждая нога. 	Безопасно также передвижение по сухой доске и прочим сухим, не проводящим ток предметам.
Наведенное напряжение и опасность его воздействия на работников
	Наведенное напряжение -  высокое переменное напряжение возникающее в результате влияния высоковольтной линии передачи переменного тока на любые протяженные проводники, изолированные от земли.
	Наведенные напряжения бывают мешающие и опасные. Мешающие напряжения вызывают нарушения работы аппаратуры. Опасные напряжения, могут вызвать электрическую травму. Опасные напряжения возникают, как правило, только в аварийных режимах (короткие замыкания в сетях напряжением выше 1000 В, обрывы проводов и т. д.), а мешающие — не только в случае аварии, но и в условиях нормальной работы в результате коммутационных явлений на линии электропередачи.
По проводнику А - А протекает переменный рабочий ток (J раб.). Вокруг этого проводника существует электромагнитное поле (окрашено в красный цвет).
 В это поле, например, попал неподключённый проводник Б - Б. В результате, если к концам этого проводника подключить вольтметр (V нав.), то он покажет наличие напряжения и в этом отключенном проводнике. Это и есть наведенное напряжение.
Меры по обеспечению электробезопасности в производственных и бытовых помещениях
	Электробезопасность на предприятиях – система  мер  по обеспечению безопасности  работников от возможных воздействий электрического тока и электромагнитных полей.
	Обеспечение электробезопасности на производстве может быть достигнуто целым комплексом организационно-технических мероприятий: назначение ответственных лиц, производство работ по нарядам и распоряжениям, проведение в срок плановых ремонтов и проверок электрооборудования, обучение персонала и пр.
	К защитным мерам от опасности прикосновения к токоведущим частям конструкций и электрооборудования относятся: изоляция, ограждение, блокировка, применение пониженного напряжения и электрозащитных средств, сигнализация, применение наглядной агитации (плакаты, предупреждающие надписи и т. д.).
	Кроме технических мер, направленных на обеспечение безопасной работы с электроустановками, осуществляются также и меры организационные, в том числе:
оформление работы нарядом или распоряжением, допуск к работе;
контроль проведения работ, соблюдение установленного режима работы и отдыха;
своевременное проведение инструктажа;
обеспечение работников необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Условия проведения работ с электроустановками должны соответствовать положениям инструкций по эксплуатации оборудования, отраслевым и межотраслевым требованиям охраны труда.
Классификация помещений в отношении опасности поражения людей электрическим током
	В отношении опасности поражения персонала электрическим током ПУЭ (6-е изд.) в разд. 1.1.13 различают:
	1. Помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность;
	2. Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырости (влажность более 75 %) или токопроводящей пыли;
токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
высокой температуры (выше 35 °С);
возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования - с другой.
	3. Особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
особой сырости;
химически активной или органической среды;
одновременно двух или более условий повышенной опасности.
	4.Территории размещения наружных электроустановок. В отношении опасности поражения людей электрическим током эти территории приравниваются к особо опасным помещениям.
Основные защитные мероприятия
	Основные меры защиты человека от поражения  электрическим током по принципу их выполнения можно разделить на три основные группы:
обеспечение недоступности для человека токоведущих частей электрооборудования (ограждения);
снижение возможного значения тока через тело человека до безопасного значения (применение пониженного напряжения; заземление и зануление электроустановок);
ограничение времени воздействия электрического тока на организм человека (применение защитного отключения и индивидуальных защитных средств).

Защита от прикосновения к токоведущим частям при помощи их ограждения, изоляции, блокировки, а также расположения токоведущих частей на недоступной высоте
	Недоступность токоведущих частей для случайного прикосновения обеспечивается их ограждением, изоляцией, размещением на недоступной высоте и т. п.
	1. Применение защитных ограждений.
	2. Использование защитных блокировок.
	3. Заземлители переносные.
	4. Использование защитной изоляции.

Защитное заземление, зануление
	Заземлением называется преднамеренное соединение какой-либо части электроустановки с заземлителем. Для этого глубоко в землю забивают металлический стержень длиной 2,5 – 3,0 м и в диаметре 35 мм.
Заземление может быть рабочим, защитным.
	Рабочим называется заземление, выполненное для обеспечения нормальных режимов работы установки.
	Защитным называется заземление, выполняемое для обеспечения электробезопасности людей и животных при замыкании на землю или на корпус. Величина сопротивления не должна превышать 4 Ом, а величина сопротивления электропровода не менее 0,5 Ом.
	Защитным занулением называется преднамеренное соединение корпусов электрической установки с глухозаземленной нейтралью трансформатора.

Защитное отключение, применение пониженного напряжения, изолирующих оснований в помещениях
	Защитным отключением называется быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения током. Устройство защитного отключения (УЗО) постоянно контролирует сеть и при изменении ее параметров, вызванном подключением человека в сеть, отключает сеть или ее участок.

	Применение пониженного напряжения чаще всего встречается при использовании ручного электроинструмента, переносных осветительных и вентиляционных приборов, а также при работе в помещениях с особой опасностью (со значительной сыростью, относительной влажностью воздуха около 100 %, с наличием химически активной среды, замкнутые металлические емкости).
	При проведении работ в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных применяют ручные электрические светильники напряжением не выше 50 В.
	При работах в особо неблагоприятных условиях должны использоваться ручные светильники напряжением не выше 12 В.
	Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непосредственно по основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках.
При пробое фазы на корпуссрабатывает реле напряжения(РН), настроенное на опреде-лённую уставку,  и  установкаотключается контактором (К).

Особенности применения рельсовой линии в качестве защитного заземления на железнодорожном транспорте
	Заземлителями могут быть металлические конструкции, арматура железобетонных зданий и другие металлические предметы, имеющие достаточную и постоянную поверхность соприкосновения с землей.
	К рабочим заземлениям относятся: отсасывающие линии тяговых подстанций постоянного и переменного тока и заземление (отсос) АТП на участках 2x25 кВ; на участках переменного тока — заземляющие провода ПС, ППС КП, ПГП, ППП, а также КТП, питаемые от системы ДПР; соединения с рельсами групповых заземлений опор и обратных проводов. На участках постоянного тока — заземляющие провода защитного заземления ПС, ППС, ППП, подключаемые к рельсовой цепи, относятся также к рабочему заземлению.
	Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в диэлектрических перчатках с применением в электроустановках выше 1000 В изолирующей штанги. Закреплять зажимы переносных заземлений следует этой же штангой или непосредственно руками в диэлектрических перчатках.
Схемы заземления конструкций на рельс: глухое (а); через искровой промежуток (б); глухое с изолирующими элементами (в); комбинированное(г); опоры с нейтральной вставкой (д); искусственного сооружения с защитным устройством (е); крепление заземления к рельсу (ж); 1 – изоляторы контактной сети, 2 – нейтральная вставка, 3 – дополнительные изоляторы, 4 – изолирующие прокладки, 5 – тяговые рельсы, 6 – отбойники контактной сети, 7 – защитное устройство, 8 – крюковой болт, 9 – заземляющий провод, 10 – контактная подвеска, 11 – искровой промежуток
Защита от атмосферного электричества
	Ток молнии может достигать 100-200 кА. Производя тепловое, электромагнитное и механическое воздействие на предметы, по которым он проходит, ток может вызвать разрушения зданий и сооружений, пожары и взрывы, представлять большую опасность для людей.
	Для приема электрического разряда молнии (тока молнии) служат устройства - молниеотводы, состоящие из несущей части (например, опоры), молниеприемника (металлический стержень, трос или сетка), токоотвода и заземлителя.

Предупредительная сигнализация, надписи и плакаты, применяемые в целях профилактики электротравматизма
	Сигнализация — распространенное средство, позволяющее обслуживающему персоналу электроустановок ориентироваться в сложной обстановке, принимать меры предосторожности или предупреждать неправильные действия.
	Наиболее часто применяется световая или звуковая сигнализация.
	При световой сигнализации зеленый свет ламп показывает, что напряжение с установки снято, красный свет — что установка находится под опасным напряжением. На электроустановках до 1000 В сигнальные лампы размещаются на пульте управления или около мест, где должны проводиться работы.
 	В электроустановках напряжением выше 1000 В кроме сигнальных ламп применяются лампы тлеющего разряда (неоновые, аргоновые и т.п.), которые подвешиваются к тем частям установки, состояние которых они показывают. Лампы горят в электрическом поле, создаваемом включенной частью установки, и не требуют никакой проводки. На каждую фазу ставится своя лампа.
	К звуковой сигнализации относятся звонок и сирена, предупреждающие работающих о появлении напряжения на установке.
	Плакаты делятся на четыре группы: предостерегающие, запрещающие, разрешающие, напоминающие. По характеру применения плакаты могут быть постоянные и переносные.

Средства индивидуальной защиты
	В электроустановках напряжением до 1000 В применяются указатели напряжения двух типов: двухполюсные и однополюсные.
	Перчатки диэлектрические предназначены для защиты рук от поражения электрическим током. Применяются в электроустановках до 1000 В в качестве основного изолирующего электрозащитного средства, а в электроустановках выше 1000 В - дополнительного.
	Ручной изолирующий инструмент (отвертки, пассатижи, плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, ключи гаечные, ножи монтерские и т.п.) применяется в электроустановках до 1000 В в качестве основного электрозащитного средства.
	Изолирующее покрытие должно быть неснимаемым и выполнено из прочного, нехрупкого, влагостойкого и маслобензостойкого негорючего изоляционного материала. Каждый слой многослойного изоляционного покрытия должен иметь свою окраску.
	Заземления переносные предназначены для защиты работающих на отключенных токоведущих частях электроустановок от ошибочно поданного или наведенного напряжения при отсутствии стационарных заземляющих ножей. Заземления должны соответствовать требованиям государственного стандарта.
	На ботах, галошах и перчатках должен стоять специальный штамп с датой испытания.

Электрозащитные средства
	Условно эти средства можно разделить на 4 группы.
	В первую группу входят средства, защищающие человека от частей, находящихся под напряжением, посредством дополнительной изоляции (штанги, клещи, инструмент с изолирующими ручками, диэлектрические перчатки, боты, галоши, коврики, изолирующие подставки и др.).
	Вторая группа включает средства защиты, позволяющие с безопасностью для человека определять наличие напряжения и величину протекающего в установке тока (переносные указатели напряжения и токоизмерительные клещи).
	Третья группа объединяет переносные средства защиты (защитные заземления, ограждения, предупредительные плакаты и надписи).
	К четвертой группе относят средства, защищающие человека от воздействия электрической дуги, продуктов горения (защитные очки, рукавицы, противогазы и др.).
Основные и дополнительные электрозащитные средства
	Основными называются такие защитные средства, изоляция которых надежно выдерживает рабочее напряжение электроустановок и с помощью которых допускается касаться токоведущих частей, находящихся напряжением.
	Дополнительными называются такие защитные средства, которые сами по себе не могут при данном напряжении обеспечить безопасность от поражения током и являются лишь дополнительной мерой защиты к основным средствам.
	По степени надежности, изолирующие защитные средства в зависимости от рабочего напряжения электроустановок делятся на:
основные защитные средства в электроустановках напряжением до 1 кВ;
дополнительные защитные средства в электроустановках напряжением до 1 кВ;
основные защитные средства в электроустановках напряжением выше 1 кВ;
дополнительные защитные средства в электроустановках напряжением выше 1 кВ.
	К основным изолирующим защитным средствам, применяемым в электроустановках напряжением до 1000 Вольт, относятся: диэлектрические перчатки; инструмент с изолированными рукоятками; указатели напряжения. К дополнительным изолирующим защитным средствам, применяемым в электроустановках напряжением до 1000 Вольт, относятся: диэлектрические боты; диэлектрические резиновые коврики; изолирующие подставки.
	В установках напряжением выше 1000 В основными защитными средствами являются изолирующие штанги и клещи, указатели высокого напряжения, изолирующие вышки и лестницы. К дополнительным средствам в установках напряжением выше 1000 В относят диэлектрические перчатки, рукавицы и боты, резиновые коврики и изолирующие подставки.
Плакаты и знаки безопасности
	Плакаты делятся на четыре группы:
предостерегающие;
запрещающие;
разрешающие;
напоминающие.
	Плакаты и знаки безопасности предназначены:
для запрещения действия с коммутационными аппаратами (запрещающие плакаты):
НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ
НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТА НА ЛИНИИ
НЕ ОТКРЫВАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ
ОПАСНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ БЕЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН
РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ПОВТОРНО НЕ ВКЛЮЧАТЬ
для предостережения об опасности приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением (предостерегающие знаки и плакаты):
Знак ОСТОРОЖНО! ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Плакаты СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ; ИСПЫТАНИЕ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ; НЕ ВЛЕЗАЙ! УБЬЕТ
для разрешения конкретных действий только при выполнении определенных требований безопасности (разрешающие плакаты):
РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ; ВЛЕЗАТЬ ЗДЕСЬ
для напоминания о местонахождении различных объектов и устройств (напоминающий плакат):
ЗАЗЕМЛЕНО

Квалификационные группы по электробезопасности
	Квалифицированный обслуживающий персонал - специально подготовленные работники, прошедшие проверку знаний в объеме, обязательном для данной работы (должности), и имеющие группу по электробезопасности, предусмотренную действующими правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок (I, II, III, IV, V).

Меры личной электробезопасности
	Практические меры безопасного применения электроэнергии не сложны, и каждый потребитель электроэнергии в состоянии их выполнять в процессе повседневного пользования электрическим током. Для этого необходимо:
поддерживать в исправном состоянии электросеть и подключаемые к ней электроприборы;
знать и всегда выполнять основные требования, предъявляемые к устройству электроустановок, и меры предосторожности при пользовании ими;
ощутив при прикосновении к металлическим конструкциям действие электрического тока – немедленно принять меры к недопущению в опасное место людей и доложить об этом руководителю;
не работать вблизи открытых токоведущих частей, находящихся под напряжением;
не открывать шкафы, ящики, в которых находятся электрические устройства, не загромождать доступы к ним;
не включать рубильники и кнопки пускателей посторонними предметами;
не прикасаться к оборванным электропроводам, а также к оголенным токоведущим проводам и незащищенным частям электрооборудования, к клеммам, шинам и др.;
не пользоваться рубильниками, пускателями и кнопками с незакрытыми кожухами, крышками, а также разбитыми штепсельными розетками;
не приступать к работе на электрических устройствах и электрооборудовании, пока эти устройства и оборудование не будут обесточены - отключены, вынуты плавкие предохранители, вывешены предупредительные надписи о не включении и др.;
не производить никаких работ в узких, тесных и плохо освещенных местах вблизи токоведущих частей;
не класть инструмент на электропровода или электрооборудование;
перед работой вблизи и открытых токоведущих частей проверить, что эти части обесточены (выключены и не будут включены до окончания работы) и включающие устройства надежно заперты и на них вывешены плакаты «Не включать - работают люди!»;
не пользоваться защитными средствами, не прошедшими установленных испытаний, а также такими, срок очередного испытания которых истек.
	К работе с электроинструментом допускаются рабочие, прошедшие специальное обучение.

Основные меры электробезопасности вблизи контактной сети электрифицированных железных дорог
	Работники структурных подразделений ОАО «РЖД», которые породу своей деятельности могут временно находиться на электрифицированных железнодорожных путях ОАО «РЖД», должны быть проинструктированы под роспись по месту постоянной работы о соблюдении требований электробезопасности при нахождении на электрифицированных железнодорожных путях.
	Работы вблизи не отключенных и не заземленных контактной сети и воздушных линий должны быть организованы так, чтобы исключалось приближение работающих, за исключением работников дистанций электроснабжения, имеющихся у них предметов, приспособлений и инструмента на расстояние менее 2 м к проводам этих линий.
	В отключенных проводах контактной сети переменного тока и ВЛ возникает опасное для жизни наведенное напряжение.
	Во избежание попадания работающих в опасную зону токоведущих частей контактной сети и ВЛ, т. е. ближе 2 м при наличии на них напряжения, запрещается подниматься:
на верхние площадки и крыши: подвижного состава;
на фермы и стрелы путевых машин и дрезин, мотовозов, автомотрис, стрелы и крыши кабин кранов, экскаваторов, других машин и на грузы, установленные на открытом подвижном составе;
на крыши зданий и сооружений, расположенных под проводами;
на другие объекты, с которых возможно приближение к токоведущим частям ближе 2 м.
	Опасная зона для работ на мостах электрифицированных железнодорожных путей (2 м от токоведущих частей контактной сети) должна быть обозначена красной полосой на элементах пролетных строений или конструкций подвески ВЛ. Обозначение наносится работниками дистанции пути.
	Запрещается подниматься на опоры и специальные конструкции контактной сети и ВЛ, всем работникам не имеющим на то разрешения. К работе с опор и специальных конструкций контактной сети, на которых расположены сигналы автоблокировки и другие устройства, допускаются только специально обученные работники дистанций сигнализации и связи, имеющие группу по электробезопасности не ниже III. («Правила электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных железнодорожных путей» утверждены Вице-президентом ОАО «РЖД» В.Б. Воробьевым «03» июля 2008 г. №12176.)

Меры безопасности в случае обрыва контактного провода
	Запрещается прикасаться к оборванным или провисшим до земли проводам контактной сети, ВЛ и находящимся на них посторонним предметам независимо от того, касаются они или не касаются земли или заземленных конструкций.
	Работники ОАО «РЖД», обнаружившие обрыв проводов контактной сети или ВЛ, а также свисающие с них посторонние предметы, обязаны немедленно сообщить об этом на ближайший дежурный пункт района контактной сети или района электроснабжения, дежурному по станции, энергодиспетчеру или поездному диспетчеру. До прибытия бригады района контактной сети или района электроснабжения необходимо оградить это место и следить за тем, чтобы никто не приближался к оборванным проводам на расстояние ближе 8 м. В случае, если оборванные провода или другие элементы контактной сети и ВЛ выходят из габарита приближения строений к пути и могут быть задеты при проходе поезда, это место необходимо оградить сигналами остановки согласно требованиям Инструкции по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации, как место препятствия. («Правила электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных железнодорожных путей» утверждены Вице-президентом ОАО «РЖД» В.Б. Воробьевым «03» июля 2008 г. №12176.)
Электротехнический и неэлектротехнический персонал
	Электротехнический персонал  — специально подготовленный административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный персонал, осуществляющий монтаж, наладку, техническое обслуживание, ремонт, управление режимом работы электроустановок (по МПБЭЭ).
	административно-технический – это руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках;
	оперативный – это персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок: осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации;
	ремонтный – это персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования;
	оперативно-ремонтный – это ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок.
	Неэлектротехнический персонал – это персонал, который непосредственно не эксплуатирует электроустановки, но который в процессе выполнения своих должностных обязанностей сталкивается с электроустановками. Например, бухгалтер при работе на персональной ЭВМ.
Порядок нахождения (выполнения работ) неэлектротехнического персонала в электроустановках
	Работы, выполняемые неэлектротехническим персоналом на расстоянии от 2 до 4 м, должны производиться под непрерывным надзором специально выделенного и проинструктированного лица. К таким работам относятся монтажные, малярные, штукатурные, каменные, кровельные и другие строительные работы. При этом у работающих должна быть 1 группа по электробезопасности, у наблюдающего — не ниже III.
	Работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться в них в сопровождении оперативного персонала, имеющего группу IV, в электроустановках напряжением выше 1000 В, и имеющего группу III - в электроустановках напряжением до 1000 В, либо работника, имеющего право единоличного осмотра.
	Сопровождающий работник должен следить за безопасностью людей, допущенных в электроустановки, и предупреждать их о запрещении приближаться к токоведущим частям.
Охранная зона воздушных и кабельных линий и меры безопасности при выполнении работ в их границах
	Охранные зоны в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов:
	Для воздушных линий напряжением, кВ:

	Вдоль подземных кабельных линий электропередачи охранная зона представляет собой земельный участок, ограниченный вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от крайних кабелей на расстоянии 1 м. («Правила электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных железнодорожных путей» утверждены Вице-президентом ОАО «РЖД» В.Б. Воробьевым «03» июля 2008 г. №12176).
	Строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на территории организации - владельца электроустановок, должны производиться в соответствии с договором или иным письменным соглашением со строительно-монтажной (ремонтной, наладочной) организацией, в котором должны быть указаны сведения о содержании, объеме и сроках выполнения работ.
	СМО должна представить список работников, которые имеют право выдачи нарядов и быть руководителями работ, с указанием фамилии и инициалов, должности, группы по электробезопасности.
	Перед началом работ руководитель организации совместно с представителем СМО должны составить акт-допуск на производство работ на территории действующего предприятия по форме, установленной СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве.
	Допуск персонала СМО к работам в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением, а также в пролете пересечения с действующей ВЛ проводят допускающий из персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи и ответственный руководитель работ СМО. При этом допускающий осуществляет допуск ответственного руководителя и исполнителя каждой бригады СМО.
	К работам в охранной зоне отключенной линии электропередачи и на самой отключенной линии допускающему разрешается допускать только ответственного руководителя работ СМО, который затем должен сам производить допуск остального персонала СМО.
	Выполнение работ в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением, проводится с разрешения ответственного руководителя работ СМО и под надзором наблюдающего из персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи.
	Выполнение работ в охранной зоне отключенной линии электропередачи и на самой отключенной линии проводится с разрешения допускающего из организации, эксплуатирующей линию электропередачи, после установки заземлений.
	В охранных зонах контактной сети, воздушных и кабельных линий ОАО «РЖД» юридическим и физическим лицам без письменного разрешения дистанции электроснабжения запрещается:
производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;
осуществлять погрузочно-разгрузочные, мелиоративные и другие работы, производить посадку и вырубку деревьев, устраивать загоны для скота и т. п.;
совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом и без груза от поверхности дороги более 4,5 м;
производить в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи земляные работы на глубине более 0,3 м, а также планировку грунта.
	После получения письменного разрешения работу в охранной зоне необходимо выполнять с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность электрических сетей.
Меры безопасности при выполнении работ на подвижном составе, в том числе с подъемом на его крышу
	На железнодорожном подвижном составе, находящемся под контактной сетью или ВЛ, до отключения и заземления проводов персоналу структурных подразделений, во избежание попадания в опасную зону (ближе 2 м от токоведущих частей), запрещается:
подниматься на крышу, находиться или производить какие-либо работы на крышах грузовых и пассажирских вагонов, рефрижераторных секций, контейнеров, хопер-дозаторов, тепловозов, электровозов, моторных вагонов, дизель- и электропоездов (осмотр крыш и устройств, находящихся на них, снабжение водой, загрузка льдом);
подниматься по вышкам или лестницам и производить с них какие-либо работы на стенах или торцах вагонов вблизи крыш;
открывать люки (крышки) цистерн, изотермических и крытых вагонов или вести какие-либо работы на них;
производить погрузку или разгрузку с открытого подвижного состава, когда сами работающие или применяемые ими приспособления могут во время работы приблизиться на расстояние менее 2 м к находящимся под напряжением частям контактной сети или ВЛ;
выполнять работы на котле, будке и тендере паровоза;
производить замер количества нефти, воды и чистку дымоходов.
	Техническое обслуживание крышевого оборудования ЭПС локомотивной бригадой должно производиться на специальных путях станции и в парках после снятия напряжения с контактной подвески и заземления ее. (п. 7.1 «Правила электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных железнодорожных путей» утверждены Вице-президентом ОАО «РЖД» В.Б. Воробьевым «03» июля 2008 г. №12176).

Работы на подвижном составе, на электрифицированных линиях и местах пересечения железнодорожных путей с воздушными линиями электропередачи
	При необходимости подъема на крышу ЭПС или тепловоза для устранения повреждения на путях, не предназначенных для осмотра крышевого оборудования, напряжение с контактной сети должно быть снято энергодиспетчером по устной заявке машиниста локомотива. По приказу энергодиспетчера работники дистанции электроснабжения в два лица заземляют контактную сеть. Представителю дистанции электроснабжения разрешается заземлять контактную сеть в присутствии машиниста локомотива или его помощника. Подъем на крышу локомотивной бригады допускается только после заземления контактной сети по разрешению представителя дистанции электроснабжения.
	После устранения повреждения крышевого оборудования снятие заземляющих штанг с контактной подвески производится представителем дистанции электроснабжения, о чем дается уведомление энергодиспетчеру. (п. 7.3. «Правила электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных железнодорожных путей» утверждены Вице-президентом ОАО «РЖД» В.Б. Воробьевым «03» июля 2008 г. №12176).

Пожарная безопасность электроустановок
	Пожарная безопасность электроустановок достигается:
организацией и своевременным проведением профилактических осмотров и планово-предупредительных ремонтов электрооборудования, аппаратуры и электросетей, а также своевременным устранением их неисправностей, в результате которых возможно возникновение пожара;
правильностью выбора и применения кабелей, электропроводов, двигателей, светильников и другого электрооборудования в зависимости от классификации зон по ПУЭ и характеристик окружающей среды;
контролем за состоянием аппаратов защиты от коротких замыканий, перегрузок, а также других аварийных режимов работы;
исправностью автоматических установок и средств, предназначенных для ликвидации пожаров в электроустановках и кабельных помещениях;
обучение и инструктаж дежурного персонала по вопросам пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок;
разработка мер по предупреждению пожаров и загораний от электроустановок.
	Все электроустановки должны быть оснащены аппаратами защиты от токов короткого замыкания и других аварийных режимов, могущих привести к пожарам. Плавкие вставки предохранителей должны быть калиброваны с указанием клейма номинального тока вставки (клеймо ставится заводом-изготовителем или электротехнической лабораторией). Аппараты защиты должны содержаться в работоспособном состоянии.
	Устройство и эксплуатация электросетей-времянок, не допускаются.
	Не допускается прохождение воздушных линий электропередачи и наружных электропроводок над кровлями зданий, навесами, штабелями леса, складами волокнистых материалов, торфа, дров и других горючих материалов.
	Осветительные прожектора на объектах следует устанавливать на отдельных опорах. Запрещается устанавливать их на сгораемых кровлях строений и зданий.
	Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и сетками.
	Установленное в зданиях маслонаполненное электрооборудование должно быть защищено стационарными и передвижными установками пожаротушения в соответствии с требованиями ПУЭ. (ЦУО-112)

Источники возгорания в электроустановках
	Основными источниками возгорания являются:
кабели и провода с поврежденной изоляцией и изоляцией, потерявшей в процессе эксплуатации защитные электроизоляционные свойства;
применение для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные электропечи и электрические лампы накаливания, а также приборы с открытыми нагревательными элементами;
оставшиеся без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы;
сушка горючих материалов на электронагревательных приборах;
использование электронагревательных приборов технологического назначения без подставок из огнестойких материалов;
применение неисправных электроустановок;
оставление под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;
использование электродвигателей и другого электрооборудования, поверхностный нагрев которых при работе превышает температуру окружающей среды более чем на 45°C, если к этим установкам не предъявляется иных требований.
	Основные причины возникновения пожаров в вагонах пассажирских поездов:
	Нарушение правил монтажа и неисправности электрооборудования в т.ч. и подвагонного: нарушения правил прокладки проводов, особенно при выходе их из труб или металлорукавов, а также соединение проводов пайкой или скруткой в непредусмотренных местах; установки аппаратов токовой защиты без проверки на соответствие номинальным данным плавких вставок предохранителей и без испытания автоматических выключателей и магнитных пускателей; отказов в электрической цепи или потребителе электроэнергии с перегрузкой проводов при завышенных номиналах или при нетиповых плавких вставках предохранителей, а также неисправном состоянии автоматических выключателей или магнитных пускателей; наличия в защищаемой цепи предохранителей с прогоревшими фибровыми корпусами или без наполнителя; неисправности дугогасящих устройств коммутационных аппаратов, приводящих к выбросу пламени;  нарушения и пониженного сопротивления изоляции электрических цепей потребителей и систем электроснабжения, в том числе и источников питания; перенапряжения, возникающего при отказах регуляторов напряжения и неисправной защите; подключения к системе электроснабжения бытовых электроприборов, мощность которых выше установленной электросхемой вагона; слабой затяжки контактных соединений, приводящей к чрезмерному их нагреву. короткозамкнутые аккумуляторы в аккумуляторной батарее; пониженный уровень электролита в аккумуляторах; пониженная емкость аккумуляторной батареи; пониженное сопротивление изоляции аккумуляторной батареи; повышенный зарядный ток аккумуляторной батареи по причине неисправности блока управления зарядом или ограничителя тока батареи или генератора; неудовлетворительное состояние контактных соединений, выводов батареи; неисправная работа генератора (короткозамкнутые витки обмоток, износ электрических щеток и коллектора); прослабление контакта в пинцетах ножевых предохранителей аккумуляторной батареи и несоответствие номинала их плавких вставок; несоответствие плавких вставок и предохранителей, установленных в подвагонном высоковольтном ящике; плохое состояние высоковольтных и низковольтных проводов и их изоляции; плохое (неплотное) соединение проводов с аппаратами, приборами; плохое состояние контакторов, реле и других контактных аппаратов; отсутствие дугогасительных камер или неправильная их установка.

Меры электробезопасности при тушении пожара
	В случае возникновения пожара в результате замыкания проводов или неисправности электроприбора необходимо немедленно отключить участок сети, где начался пожар. Одновременно необходимо вызвать пожарную команду.
	Отключение сети осуществляется извлечением предохранителя или отключением автомата.
	Если невозможно быстро отключить очаг возникшего по электрическим причинам пожара; необходимо перерезать (откусить) провода, прекратив этим поступление энергии от питающей сети к месту возгорания.
	Перерезать провода необходимо кусачками, ножницами, ножом. Если полы не сухие и не деревянные, то для осторожности надо встать на деревянную доску или стул или надеть галоши. Лучше всего, если на руках будут какие-либо перчатки. При этом необходимо разрезать не сразу оба провода, а по одному, места разреза должны находиться не против друг друга, а на расстоянии 10—15 см друг от друга.
	Оставшиеся под напряжением концы со стороны питания следует развести в разные стороны, а потом изолировать.
	После снятия напряжения можно тушить пожар любым доступным способом.
	Если очаг пожара не отключен от питающей сети, то тушить пожар допускается только сухим песком, порошковым или углекислотным огнетушителем. Нельзя до отключения очага пожара от сети тушить пожар водой или пользоваться пенным огнетушителем.
	При тушении пожара необходимо по возможности не допускать попадания воды на провода и приборы, оставшиеся под напряжением, а также не касаться голыми руками оборвавшихся во время пожара или упавших проводов, оставшихся под напряжением.
Огнетушители, позволяющие тушить огонь на электрооборудовании до 380В без снятия напряжения.
	Углекислотные огнетушители ОУ огнетушащее вещество СО2 (двуокись углерода):
	предназначены для тушения загораний веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, электрооборудования находящегося под напряжением до 1000Вт, жидких и газообразных веществ (класс В,С).
	Огнетушащий эффект достигается за счёт снижения концентрации кислорода в атмосфере над очагом пожара.
	Порошковые огнетушители (ОП)   предназначены для тушения возгорания  твёрдых , жидких и газообразных веществ (класса А.В.С), а также для тушения электроустановок, находящихся под напряжением до 1000Вт ( класс Е ).
	Основным недостатком порошковых огнетушителей является загрязнение порошком защищаемого объекта. Это ограничивает его применение  в помещениях с электронным оборудованием и в музейных залах.
	Огнетушитель воздушно-эмульсионные (ОВЭ).
	Универсальный, эффективный огнетушитель ОВЭ. Предназначен для тушения пожаров в квартирах, офисах, автомобилях, коттеджах, магазинах. Способен тушить электрооборудование, находящееся под напряжением до 10 000В. Экологически безопасен. Температура эксплуатации огнетушителя от -40°С до + 50 °С.
	Огнетушитель самосрабатывающий порошковый ОСП-1 предназначен для тушения огнетушащим порошком горючих жидкостей, газов, твердых материалов, электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000 В, без участия человека. ОСП-1  представляет  собой  герметичный  стеклянный  сосуд,  заполненный специальным огнетушащим порошком и газообразователем.
Меры электробезопасности при тушении пожаров вблизи контактной сети электрифицированных железных дорог
	При возникновении пожара вблизи контактной сети, ВЛ и связанных с ними устройств, необходимо немедленно сообщить об этом поездному диспетчеру, энергодиспетчеру или работникам района контактной сети и в пожарную охрану. Действия локомотивной бригады при пожаре определены в Инструкции по обеспечению пожарной безопасности на локомотивах и моторвагонном подвижном составе.
	Если пожар возник на подвижном составе или в поезде и для его тушения необходимо приближаться к находящимся под напряжением проводам ближе 2 м, машинист через поездного диспетчера должен потребовать снятия напряжения с контактной сети (ВЛ) и ее заземления. Также требуется снятие напряжения с контактной сети (ВЛ) и заземление, когда контактный провод касается подвижного состава или груза и имеется вероятность пережога проводов.
	До снятия напряжения с контактной сети или ВЛ, тушение горящих предметов, крыши, стенок локомотива, автомотрисы, вагонов и груза, находящихся на расстоянии менее 2 м от контактной сети и проводов ВЛ, разрешается производить только углекислотными, углекислотно-бром-этиловыми, аэрозольными и порошковыми огнетушителями, не приближаясь к проводам контактной сети и ВЛ ближе 2 м.
	Тушение указанных горящих предметов водой, химическими, пенными или воздушно-пенными огнетушителями можно производить только при снятом с контактной сети напряжении и после ее заземления.
	Тушение горящих предметов, расположенных на расстоянии свыше 7 м от контактной сети и ВЛ, находящихся под напряжением, допускается любыми огнетушителями без снятия напряжения. При этом необходимо следить, чтобы струя воды или пенного раствора не приближалась к контактной сети и другим частям, находящимся под напряжением, на расстояние менее 2 м.
	Ликвидация пожара с помощью пожарного поезда на электрифицированных участках железных дорог должна производиться только после получения руководителем тушения пожара письменного разрешения (приложение №3 к настоящим Правилам) от представителя дистанции электроснабжения о снятии напряжения с проводов контактной сети или ВЛ на расстоянии не менее 7 м, от горящих предметов (пункт 8.3 настоящих Правил) и заземления их. В разрешении должен быть указан номер приказа энергодиспетчера и время снятия напряжения.
	В тех случаях, когда прибытие представителя дистанции электроснабжения и получение письменного разрешения требует времени, за которое может произойти значительное развитие пожара с опасными последствиями, допускается передача вышеуказанного разрешения по любому виду связи. Допускается тушение пожара водой со снятием напряжения с контактной сети или ВЛ без их заземления. При этом напряжение с контактной сети или ВЛ следует снимать в следующем порядке:
	Электрифицированные железнодорожные пути постоянного тока.
	При пожаре на однопутном или двухпутном перегонах напряжение 3,3 кВ должно быть снято с контактных подвесок всех путей и с ВЛ 6; 10 кВ, проложенных по опорам контактной сети. На трехпутных и многопутных перегонах, а также на станциях напряжение должно быть снято с тех контактных подвесок и ВЛ, которые расположены на расстоянии менее 7 м от горящих предметов (пункт 8.3 настоящих Правил).
	Электрифицированные железнодорожные пути переменного тока.
	При пожаре на перегоне или станции напряжение 27,5 кВ должно быть снято с контактных подвесок всех путей, питающих проводов и проводов системы ДПР. Напряжение с ВЛ 6; 10; 35 кВ, проходящих по опорам контактной сети, должно быть снято, если расстояние от горящих предметов до ВЛ менее 7 м (пункт 8.3 настоящих Правил).
	При организации тушения пожара на электрифицированных участках запрещается до снятия напряжения приближаться к проводам и другим частям контактной сети и воздушных линий на расстояние менее 2 м, а к оборванным проводам контактной сети и ВЛ на расстояние менее 8 м до их заземления.
	Локомотивные бригады, проводники, машинисты и помощники машинистов автомотрис должны быть обучены правилам пользования средствами пожаротушения и способам тушения пожара вблизи проводов контактной сети и ВЛ в соответствии с действующими нормами пожарной безопасности. (п. 13.1 – 13.5 «Правила электробезопасности для работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных железнодорожных путей» утверждены Вице-президентом ОАО «РЖД» В.Б. Воробьевым «03» июля 2008 г. №12176).

Контрольные вопросы по Теме № 7
1. Действие электрического тока на организм человека.
2. Факторы влияющие на степень поражения электрическим током.
3. Напряжение прикосновения и шаговое напряжение.
4. Порядок выхода из зоны шагового напряжения.
5. Требования к квалификационным группам.
6. Меры личной электробезопасности.
7. Меры электробезопасности в близи контактной сети.
8. Меры безопасности при обрыве контактного провода.
9. Основные причины возгорания в электроустановках.
10. Электробезопасность при тушении пожара.
11. Электробезопасность при тушении пожара вблизи контактной сети.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


title: Скачать презентацию или конспект Правила составления библиографического списка

extracted_text:
 		 	ПРАВИЛА  		СОСТАВЛЕНИЯ   БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО  			СПИСКА
 	Библиографическое описание  - перечень основных сведений об источнике, выполненное по определенным правилам.  	Библиографический список содержит библиографические описания использованных (цитируемых, рассматриваемых, упоминаемых) и (или) рекомендуемых документов.
Общие правила составления библиографического списка:
 	Нумерация всей использованной литературы -  сплошная от первого до последнего источника.
 	Оформление списка использованной литературы рекомендуется выполнять по принципу алфавитного именного указателя (в общем алфавите авторов и заглавий) в следующей последовательности:
• литература на русском языке;
• литература на языках народов, пользующихся кириллицей;
• литература на языках народов, пользующихся латиницей;
• литература на языках народов, пользующихся особой графикой.
 	Электронные ресурсы помещаются в общий библиографический список в соответствии с указанным порядком.
 	Описание источников, включенных в список, выполняется в соответствии с существующими библиографическими правилами, установленными в 2003 году Государственным стандартом (ГОСТ) 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и практика составления».
Библиографический список может включать:
 библиографическое описание отдельного издания (книги, сборника,  автореферата, диссертации, электронного ресурса и т.п.);

 библиографическое описание составной части документа – аналитическое библиографическое описание (статьи из сборника, журнала, главы из книги, структурной часть электронного ресурса).

Полное описание издания1. Книга одного-двух-трех авторов:
    	 Федотов, Ю. В. Методы и модели построения эмпирических производственных функций / Ю. В. Федотов. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 1997. – 220 с.

 	Комова, С.П. Учебник немецкого языка : для высших военных авиационных училищ летчиков и штурманов ВВС / С.П. Комова, А.В. Федоров .— М. : Воениздат, 1965 .— 375 с.

    	 Фуруботн, Э. Г. Институты и экономическая теория : Достижения но-вой институциональной экономической теории / Э. Г. Фуруботн, Р. Рихтер ; пер. с англ. под ред. В. С. Катькало, Н. П. Дроздовой. – СПб. : Издательский Дом СПбГУ, 2005. – XXXIV, 702 с.

 	Хорнгрен, Ч. Т. Бухгалтерский учет: управленческий аспект / Ч. Т. Хорнгерн, Дж. Фостер ; под ред. Я. В. Соколова. − М. : Финансы и статистика, 2004. − 416 с.

2. Книга, имеющая более трех авторов:
     Экономика и финансы недвижимости / Д. Л. Волков [и др.] ; под ред. Ю. В. Пашкуса. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 1999. – 186 с. Strategic management cases / N. Snyder [et al.]. – Reading : Addison-Wesley, 1991. – 769 p.
3. Книга, вышедшая в рамках серии:
 	Гиляровский В. А. Москва и москвичи / В. А. Гиляровский. – М. : ЭКСМО–экспресс, 638 с. : ил. – (Русская классика).

4.Книга, вышедшая под общим заглавием:
 	Золотой ключик : сказки российских писателей. – М. : Оникс, 2001. – 381 с.
5. Сборник под редакцией:
 	Семь нот менеджмента / под ред. В. Красновой, А. Привалова. – Изд. 3-е, доп. – М. : Журнал Эксперт, 1998. – 424 с.

6. Диссертация:
 	Шекова, Е. Л. Совершенствование механизма управления некоммерческими организациями культуры в условиях переходной экономики : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Екатерина Леонидовна Шекова ; С.-Петербург. гос. ун-т. − СПб., 2002. − 192 л.

7. Автореферат диссертации:
 	Семенов, А. А. Эволюция концепций политики занятости в период научно- технической революции : (ведущие страны ОЭСР) : автореф. дис. …д-ра экон. наук : 08.00.02 / А. А. Семенов ; С.-Петербург. гос. ун-т экономики и финансов. – СПб., 1996. – 36 с.

8. Годовой финансовый отчет компании:
 	1996 Annual report / BMW (Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft). – Munich, 1996. – 141 p.

9. Кейс:
 	Gladkikh, I. V. Darling Chocolate : (case) / I. V. Gladkikh, S. A. Starov, J. G. Myers. − The European Case Clearing House (ECCH). – 1998. − № 599-002-1. – 24 p.

			II. Аналитическое описание документа.  	В списках литературы, помимо книг, всегда приводятся статьи из журналов, сборников, главы из книг, произведения из собрания сочинений. Описание таких материалов, которые являются составной частью издания, называется аналитическим.
 	Схема аналитического библиографического описания статьи из сборника, книги: 	Заголовок. Основное заглавие составной части: Сведения, относящиеся к основному заглавию составной части / Сведения об ответственности, относящиеся к составной части // Заголовок. Основное заглавие книги: Сведения, относящиеся к заглавию книги / Сведения об ответственности. – Сведения об издании. – Место издания, Дата издания. – Номер тома (выпуска). – Обозначение и номер главы, параграфа. – Объем (страницы, на которых помещена составная часть).
1. Статья из журнала одного-двух-трех авторов:

 	Расков, Н. В. Макроэкономические деформации и ориентиры экономической политики / Н. В. Расков // Мировая экономика и международные отношения. – 1998. − № 2. – С. 115-120.

 	Либо, М. Г. Телеработа как новая форма управления персоналом в организациях виртуального типа / М. Г. Либо, С. В. Кошелева // Вестник Санкт-Петербургского Университета. Серия 8. Менеджмент. – 2004. − Вып. 3. − С. 117-137.

 	Кущ, С. П. Маркетинговые аспекты развития межфирменных сетей: российский опыт / С. П. Кущ, Д. Рафинеджад,  А. А. Афанасьев // Российский журнал менеджмента. − 2004. – Т. 2, № 1. − С. 18-25.

 	Patokina, O. Privatization in Russia: The search for an efficient model / O. Patokina, I. Baranov // Russian and East European finance and trade. – 1999. – Vol. 35, № 4. – P. 30-46.

2. Статья из журнала, имеющая более трех авторов:
  	Финансовая динамика и нейросетевой анализ: опыт исследования де-ловой среды / С. В. Котелкин [и др.] // Вестник Санкт-Петербургского Уни-верситета. Серия 8. Менеджмент. – 2002. − Вып. 3. − С. 120-143.

3. Статья из сборника (авторская):
 	Расков, Н. В. Формирование финансово-промышленных групп в ракурсе экономических и политических проблем в России / Н. В. Расков // Российские банки сегодня / под ред. Д. Л. Волкова [и др.]. – СПб., 1997. – С. 70-75.

 	Katkalo, V. Institutional structure and innovation in the emerging Russian software  industry / V. Katkalo, D. Mowery // The international computer software industry / ed. by D.C. Mowery. – New York, 1996. – P. 240-271.

4. Материал из статистического ежегодника:
 	Основные сводные национальные счета // Российский статистический ежегодник. 1994. – М., 1994. – С. 232-263.

5. Нормативные документы (указы президента, постановления правительства, законы и т. п.):
 	О естественных монополиях : закон Российской Федерации // Сборник Федеральных конституционных законов и федеральных законов. – М., 1995. – Вып. 12.  - С. 148-158.

6. Рецензия:
 	Благов, Ю. Е. Бизнес и общество: новая парадигма исследований / Ю. Е. Благов // Российский журнал менеджмента. – 2003. – Т. 1, № 2. – С. 151-159. – Рец. на кн. : Redefining the corporation: stakeholder management and organizational wealth / J. E. Post, L. E. Preston, S. Sachs. – Stanford, 2002. – XIV, 320 p.

7. Статья из энциклопедического словаря
 	Даль В. Предмет сочинения // Толковый словарь живого великорусского языка / В. Даль. – М., 1979. – Т. 2. - С. 386.

III. Структура описания электронного документа:
     Заголовок описания, например, фамилия автора или первого автора (если их не более трех) с прописной буквы и инициалы или название текстового документа, сайта, базы, полученное с экрана.

     Основное заглавие документа, тип ресурса [Электронный ресурс] / сведения об ответственности.

     Сведения об издании (в аналитическом описании статьи из периодического издания, полученной с сайта издающей организации, в качестве сведений об издании, как правило, помещают его название в том виде, в каком оно существует на бумажном носителе). Место издания : Издательство или издающая организация, дата издания.

    Режим доступа : в случае библиографического описания ресурса удаленного доступа - свободный с указанием URL. Это правило распространяется и на документы, полученные из электронных баз данных. Для документа локального доступа указывается тип носителя – CD/DVD-ROM; floppy-disk 3.5.

 Полное описание электронного реcурса.
 	Чезборо, Г. У. Стратегическое управление инновациями [Электронный ресурс] / Генри У. Чезборо, Дэвид Дж. Тис. – СПб. : Факультет менеджмента СПбГУ, 2004. – CD-ROM.

 	Федосеев А. И. Процессы генерации в движущихся лазерно-активных средах и возможности управления динамическими режимами работы лазеров [Электронный ресурс] : диссертация ... доктора физико-математических наук : 01.04.05 / А. И. Федосеев ; [Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова]. - М., 2007. – 263 с., ил. – Режим доступа : www. dvs.rsl.ru.

 	 Сайт Высшей школы менеджмента СПбГУ [Электронный ресурс]. − СПб. : ВШМ СПбГУ, 1993 - . – Режим доступа : http://www.som.pu.ru, свободный. – Загл. с экрана.

 Аналитическое описание электронного документа.
1. Описание статьи, полученной с сайта издающей организации:
Российский журнал менеджмента:
  	Баранов, И. Н. Оценка деятельности организаций: подход Р. Каплана и Д. Нортона[Электронный ресурс] / И. Н. Баранов // Российский журнал менеджмента. – 2004. – Т. 2, № 3. − СПб. : Российский журнал менеджмента, 2003 - . – Режим доступа : http://www.rjm.ru/archive.php?inumber=7, свободный. – Загл. с экрана.

 Известия:
 	Фрумкин, К. «Нефтяной мотор» сломался [Электронный ресурс] / К. Фрумкин // Известия. – 2005. – 17 июня (№ 101). − М. : Известия. RU, 2001- . − Режим доступа : http://www.izvestia.ru/economic/article1977760, свободный. − Загл. с экрана.

2. Описание статьи, полученной из электронной базы данных

Integrum-Techno (EBSCO Russia Online):
 	Антипова, И. Лояльность персонала приобретается корректностью [Электронный ресурс] / И. Антипова // Деловой Петербург. – 1998. – 5 октября. – М. : Информационное агентство Integrum, 1998 - . – Режим доступа : http://el.integrum.ru/nel/main.cgi. − Загл. с экрана.

УИС Россия
 	Экономика знаний [Электронный ресурс] / Эксперт Северо-запад. – 2004. – № 22. – М.: АНО Центр информационных исследований, 2002 - . – Режим доступа : http://www.cir.ru/index.jsp. − Загл. с экрана.

Спасибо за внимание!


title: Скачать презентацию или конспект Product placement в кинофильме «Один дома» 1990г.

extracted_text:
Product Placement в кинофильме «Один дома» 1990г.
Круговых Елизавета
1316

«Один дома» (Home Alone) — семейный фильм 1990 года, рождественская комедия.

Премьера состоялась 10 ноября 1990 года в кинотеатрах Чикаго, 25 декабря вышел на телеканале FOX.

За 29 недель проката во всём мире фильм собрал 476,6 млн долл., что является рекордом для фильмов этого жанра.

В 1991 году это было третье место по сборам среди всех фильмов.
Сюжет
Действия фильма разворачиваются на кануне Рождества. Большая американская семья собирается отправиться в путешествие из Чикаго в Европу.
 Хаотичные сборы приводят к тому, что родители забыли одного из детей дома.
 Восьмилетний мальчик имени Кевин не растерялся и продемонстрировал свою изобретательность.
 А когда в дом влезли два грабителя, они многократно пожалели о встречи с Кевином.
Pepsi

Радио-будильник Panasonic

Телевизор JVC

The Emerson Electric Company

Чипсы Crunch Tator Potato Chips

 Конфеты Junior Mints.

Журнал Playboy
Очки для плавания Vista

Metra(Пригородные поезда Чикаго)
Полуфубрикаты KRAFT

Сок Tropicana

American Airlines
(Американские Авиалинии)
Драже «Тик-так»

Жидкий стиральный порошок Tide
Спасибо за внимание


title: Скачать презентацию или конспект ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

extracted_text:
ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Температура — физическая величина, характеризующая степень нагретости тела.
Для определения температуры установлены температурные шкалы: международная практическая (стоградусная) и абсолютная термодинамическая — шкала Кельвина. Исходными значениями при построении шкалы температуры и определении единицы измерения (градуса) являются температуры перехода чистых веществ из одного агрегатного состояния в другое.
В Международной системе измерений СИ единицей измерения температуры является градус Кельвина (Т,К).

ЖИДКОСТНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ
Принцип действия термометров основан на объемном расширении жидкости, находящейся в стеклянном расширителе, под действием температуры.
Рабочая часть термометра (расширитель) устанавливается в зону контролируемой температуры; при нагревании расширителя жидкость увеличивается в объеме: Vt=Vo(1+yt)

МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ
Принцип действия приборов основан на использовании зависимости изменения давления рабочей жидкости, помещенной в постоянный объем датчика, от температуры измеряемого объекта.

Как правило, приборы данной группы имеют электрические сигнальные контакты, используемые в цепях управления и автоматики технологических процессов.
За счет большой массы датчика (термобаллона) данные приборы имеют значительные запаздывания (инерционность) показаний в пределах 40—80 с.
Манометрические термометры используют как для местного, так и дистанционного контроля температуры.
ДАТЧИКИ — ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ
При измерении температуры объектов широко используются датчики температуры — термометры сопротивления и термоэлектрические преобразователи температуры (термопары).
Эти типы датчиков самостоятельно не могут измерять температуру объектов, а работают для этих целей только со специальной группой измерительных приборов.
Термометры сопротивления — датчик для измерения температуры — конструктивно выполняется намоткой медной или платиновой проволоки на изоляционный каркас. Для защиты от механических повреждений и удобства монтажа термометры сопротивления заключают в защитную арматуру различных модификаций.
Принцип действия таких датчиков основан на изменении их электрического сопротивления от температуры объекта. В общем виде зависимость имеет вид:
Rt =R0(1+af)
Изменение электрического сопротивления термометра сопротивления — датчика с изменением теплового колебания кристаллической решетки металла: чем выше температура датчика, тем выше колебания решетки и степень подвижности свободных электронов, а следовательно, больше электрическое сопротивление.

Термопара (термоэлектрический преобразователь температуры) представляет собой спай двух проводников (термоэлектродов). При нагревании «горячего» спая на концах «холодного» спая образуется термо-э. д. с. постоянного тока.
Согласно эффекту Зеебека, в замкнутой электрической цепи, образованной двумя разнородными проводниками, возникает термо-э. д. с, пропорциональная разности температур спаев и не зависит от других параметров: диаметра (сечения), длины и удельного сопротивления термоэлектродов, т. е. Еав = f('°С).

На рисунке представлена конструкция термопары типа ТХК. Рабочий (горячий) спай выполняется скруткой и последующей сваркой двух разнородных материалов - хромеля и копеля. Для защиты такого датчика от механических повреждений при измерении температуры объектов они помещаются в специальный жаропрочный корпус. Рабочий спай 2 изолирован от корпуса фарфоровым наконечником 3; электроды для защиты от замыкания между собой или корпусом изолируются фарфоровыми бусами 4. Концы термоэлектродов через асбестовое уплотнение выводятся на блок зажимов. Для герметизации блок зажимов головки термопары закрывается крышкой с резиновым уплотнением. Такие датчики могут работать под избыточным давлением, для этого на корпусе имеется резьба, с помощью которой осуществляется уплотнение технологического отверстия для измерения температуры.


title: Скачать презентацию или конспект Бизнес планпроизводство и реализация мороженного«icecream»

extracted_text:
Бизнес планпроизводство и реализация мороженного«ICECREAM»
Выполнили студенты
группы 73-1
Садыкова, Туров
Мороженое – это лакомство, которое любят во всем мире. Дети и взрослые, мальчики и девочки, бабушки и дедушки – все любят мороженое. Производство и продажа мороженого, один из самых выгодных бизнесов. При минимальных вложениях и быстрой окупаемости, постоянный спрос. По статистике, в нашей стране, каждый человек потребляет до десяти килограмм мороженого.
Описание проекта
Цель проекта:
Производство сливочного мороженного;
Реализация сливочного мороженного;
Полное удовлетворение пожеланий клиентов;
Хозяйственная деятельность, направленная на извлечение прибыли;
Привлечение большего числа заказчиков и сотрудников;
Завоевание лидирующего положения на рынке продаж.

  План действий по открытию организации ООО «Icecream»:

Аренда помещение площадью   200  кв.м.;
Регистрация фирмы во всех необходимых инстанциях;
Заключение договоров с поставщиками;
Подбор высококвалифицированного персонала;
Проведение рекламной компании;
Начало непосредственной работы.

Маркетинговый раздел

Хорошее настроение желает получить каждый человек, вне зависимости от пола и возраста. Приводятся данные исследования портрета потребителей мороженного.

Реализация мороженного
Представленный Бизнес план предусматривает реализацию мороженого в крупных Торгово-развлекательных центрах.
Исходя из средней ежедневной посещаемости 1-го торгово-развлекательного центра 7 - 10 тысяч человек  в среднем на одну торговую точку в одном ТРЦ в день приходится 70 – 100 клиентов. В регионах посещаемость варьируется от 1,5 тысячи до 5 тысяч человек в день и ввиду малого количества ТРЦ и относительной небольших расстояний в данных городах, существует специфика привлечения потенциального клиента с любой части города.

Прогнозные данные по развитию торговой точки, с учётом специфики ведения бизнеса в регионах и темпами роста основанных на фактических данных:
Обращаем внимание на отсутствие зависимости спроса на мороженное Icecream от природной сезонности, т.к. продвижение мороженного происходит в крытых помещениях, торгово-развлекательных центрах и кинотеатрах, и неразрывно связано с развлечениями (которые не зависят от сезонности). Скорее получается, что сезонность Icecream зависит от настроения и желания, и единственный месяц в котором происходит спад спроса до 70% осенний, после насыщенного разными вкусами жизни лета, клиент снижает интерес к мороженому только в сентябре.
Анализ сильных и слабых сторон проекта (Swot анализ)
Технический раздел Общая характеристика проекта
Бизнес планом предусмотрено развитие бизнеса исходя из наличия 1-ой лаборатории и 2 торговых точек.
Для открытия бизнеса необходимы капитальные вложения 15 млн. рублей.
В том числе на лабораторию 8,6 млн. рублей:

Капитальные вложения производственные (лаборатория)
Средние производственные показатели:
Итого в среднем в день производится и реализуется 10 кг. мороженого, соответственно себестоимость 300 кг. мороженного в месяц составляет 187,7 тыс. рублей без НДС.
На организацию 2-х торговых точек необходимо капитальных затрат в размере 6,3 млн. рублей, без учёта обеспечительного взноса за торговую точку 1 млн. рублей. Бизнес планом предусмотрен обеспечительный взнос ориентировочно по 0,5 млн. рублей на 1 торговую точку.

Комплектация 1-ой торговой точки на 12-15 м кв без водопровода
Расходы по реализации состоят из аренды, оплаты труда 3-х барменов, коммунальных, общеадминистративных и прочих накладных расходов.
Производственный процесс
Для настоящего мороженого требуется линия для его производства. Весь процесс включает в себя такие технологические операции:
1. приемка и подготовка сырья и вспомогательных компонентов;
2. приготовление смеси;
3. фильтрование смеси;
 4. пастеризация смеси;
5. гомогенизацию смеси;
6. охлаждение смеси;
7. хранение смеси;
8. фризерование смеси, фасовка;
9. закаливание.

Компоненты принимают соответственно ГОСТ (ДСТУ). Подготовка: определение качества и количества компонентов.
Основными компонентами для производства мороженого есть молоко и молочные продукты, сахар, стабилизаторы.
Гомогенизация
Фризерование
Финансовый раздел Финансирование
Кредит
Анализ эффективности
Основные показатели денежного потока по проекту
Прогноз бюджета доходов и расходов.


title: Скачать презентацию или конспект Творческое мышление

extracted_text:
Творческое мышление
Особенности и условия развития
Творческое мышление - это психический процесс, основанный на отражении и преобразовании окружающего мира посредством формирования образов, понятий и мыследействий перцептивного (связанного с восприятием) и логического плана.
критичность мышления;
умение качественно анализировать;
способность составления причинно-следственных связей, понимание возможного развития событий;
умение выстраивать логическую цепочку, подавать новые необычные идеи;
возможность не ограничиваться традиционными схемами, решениями, действиями;
быстрое разрешение проблемных ситуаций;
выбор адекватного решения;
спокойный подход к проблеме.
Условия развития творческого мышления
Особенности творческого мышления
1. Оригинальность
2. Семантическая гибкость, т.е. способность видеть объект под новым углом зрения
3. Образная адаптивная гибкость, т.е. способность изменить восприятие объекта таким образом, чтобы видеть его новые, скрытые от наблюдения стороны
4. Семантическая спонтанная гибкость, т.е. способность продуцировать разнообразные идеи в ситуации, которая не содержит ориентиров для этих идей
5. Быстрота

В точных науках творческое мышление важно не меньше, чем в гуманитарных…

Простейшие творческие задачи
1.Склонность к конформизму, выражающаяся в доминировающем над творчеством стремлении быть похожим на других людей, не отличатся от них в своих суждениях и поступках.
2. Боязнь оказаться "белой вороной" среди людей, показаться глупым или смешным в своих суждениях.
3. Боязнь показаться слишком экстравагантным, даже агрессивным в своем неприятии и критике мнений других людей.
4. Боязнь непонимания со стороны другого человека, чья позиция противоположна.
5. Завышенная оценка своих собственных идей.
6. Высокоразвитая тревожность.
7. Чрезмерно выраженная тенденция критического мышления.

Что мешает быть человеку творческим?
Способы развития творческого мышления
Способность удивляться и креативность – это главные условия творческого мышления. Очень важно быстро сориентироваться в критических ситуациях и суметь найти разные способы решения задач.
Методы развития творческого мышления не имеют правильных или неправильных ответов. Они не ограничиваются в численности.

Спасибо за внимание


title: Скачать презентацию или конспект Электрические схемы

extracted_text:
Электрические схемы
Выполнили: Пекарь Е.В. и
Баранов Г.О.
Группа: ИБО 14\1
Проверил: Копылов О.А.

Введение
	Электрическая схема — это документ, составленный в виде условных изображений или обозначений составных частей изделия, действующих при помощи электрической энергии, и их взаимосвязей. Электрические схемы являются разновидностью схем изделия и обозначаются в шифре основной надписи буквой Э.
	Правила выполнения всех типов электрических схем установлены ГОСТ 2.702-2011, при выполнении схем цифровой вычислительной техники руководствуются ГОСТ 2.708-81.
Схема имитатора звука подскакивающего металлического шарика
Структурные электрические схемы
	Разрабатываются на первом этапе проектирования. На структурных схемах отображаются основные элементы (трансформаторы, линии).
Структурная схема процессора ARM7TDMI
Функциональные электрические схемы
	 Функциональные электрические схемы - это наиболее общие схемы в отношении уровня абстракции и обычно показывают лишь функциональные связи между составляющими данного объекта и раскрывающими его сущность и дающие представление о функциях объекта, изображённого на данном чертеже. Каких-либо стандартов в изображении условных графических обозначениях этих схем нет. Действуют лишь общие требования к оформлению конструкторской документации или технологической.
Функциональная схема ГОСТ
Принципиальные электрические схемы
	Принципиальные электрические схемы — это чертежи, показывающие полные электрические и магнитные и электромагнитные связи элементов объекта, а также параметры компонентов, составляющих объект, изображённый на чертеже. Здесь существуют много стандартов как на оформление чертежей, так и на условные графические изображения компонентов. На территории бывшего СССР действует государственный стандарт, однако с появлением принципиально новых компонентов пришлось отступать от стандартов, так как условных изображений просто не существует, поэтому реально наиболее общего стандарта на УГО фактически нет. В зарубежных странах приняты стандарты IEC, DIN и ANSI и другие национальные стандарты, но на практике у производителей очень часто используется корпоративные стандарты, однако этот чертёж не учитывает габаритных размеров и расположения деталей объекта. В энергетике используются как однолинейные, так и полные схемы.
	Эта разновидность схем предназначена в основном для наиболее полного понимания всех процессов, происходящих в цепи или на участке цепи, а также для расчёта параметров компонентов.

Монтажные схемы
	Монтажные схемы — это чертежи, показывающие реальное расположение компонентов как внутри, так и снаружи объекта, изображённого на схеме. Предназначены, в основном, для того, чтобы можно было изготовить объект. Учитывает расположение компонентов схемы и электрических связей (электрических проводов и кабелей). Действуют лишь общие требования к оформлению конструкторской документации.
Кабельные планы
	Кабельный план насосной станции
	Кабельные планы — это чертежи, показывающие расположение и марки электрических проводов и кабелей. Действуют лишь общие требования к оформлению конструкторской документации.
Топологические электрические схемы
	Топологические электрические схемы — это чертежи, показывающие расположение компонентов изображённого объекта. В микроэлектронике это обычно изображение чертежа микрокристалла интегральных микросхем.
а) Электрическая схема; б) топологическая реализация элемента 2И-НЕ
Мнемонические схемы
	Мнемонические схемы — это обычно плакаты с указанием реального состояния действующего положения коммутационной аппаратуры на объекте, над которым совершается управление его режимами. В основном используются в диспетчерских пунктах на энергетических объектах.
	В настоящее время активно вытесняется системами компьютерной и компьютеризированными системами управления контроля и сигнализации (SCADA) с функциями ручного управления и принятия решений оператором.

Спасибо за внимание !


title: Скачать презентацию или конспект Первичная профилактика

extracted_text:
Выполнила студентка 1 курса Лечебного факультета, 102 гр.
Квитко Евгения Михайловна.

Первичная профилактика
Выдающийся хирург Николай Иванович Пирогов говорил: «Будущее принадлежит медицине профилактической»

Первичная профилактика

Первичная профилактика – это комплекс медицинских и не медицинских мероприятий направленных на предупреждение отклонений состояния здоровья и предотвращение заболеваний общих для всего населения и отдельных групп индивидуумов.
Ряд мероприятий первичной профилактики может осуществляться в масштабах государства.
История
Вопросы предупреждения болезней на основе соблюдения правил личной гигиены и рациональной диететики занимали значительное место в медицине древнего мира. Однако разработка научных основ профилактики началась лишь в XIX в. благодаря развитию общебиологических наук, медицинской науки в целом и появлению ее многочисленных дисциплин, занимающихся частными вопросами, в особенности физиологии, гигиены и эпидемиологии; большую роль сыграло распространение общественных идей в клинической медицине. Передовые врачи и деятели медицинской науки видели будущее медицины в развитии общественной профилактики и связи лечебной и профилактической медицины.
Основные направления профилактики
Меры по уменьшению влияния вредных факторов на организм человека.
Улучшение качества воздуха, воды, отдыха.
Понижение уровня психологического стресса и др. влияющие на качество жизни.
Формирование парадигмы здорового образа жизни путем создания действующей информационно-пропагандирующей системы, направленной на повышение уровня знаний населения о влиянии отрицательных факторов на организм человека.
Проведение имуновакцинации.

В последние годы наблюдается прекращение роста и даже некоторое снижение смертности населения России, однако в целом ее уровень продолжает оставаться одним из самых высоких в Европе. Особую тревогу вызывает рост преждевременной смертности среди населения трудоспособного возраста. Отмечается существенное увеличение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, доля которых в структуре преждевременной смертности увеличилась у мужчин с 53 до 61%, а у женщин с 61 до 70%. По оценке специалистов, основной причиной столь значительного роста этих показателей остаются ишемическая болезнь сердца и нарушения мозгового кровообращения. Положительных изменений создавшейся ситуации можно ожидать только при активизации системы профилактики заболеваний и укрепления здоровья на уровне как государственной политики, так и службы практического здравоохранения.
Особенности медицинской профилактики заболеваний.
Следует отличать медицинское профилактическое вмешательство при проведении первичной профилактики от лечебных мероприятий. В профилактической медицине, особенно в первичной профилактике, врачу приходится иметь дело чаще всего с пациентами, не предъявляющими жалоб на свое здоровье, но имеющими те или иные факторы риска, требующие врачебного вмешательства, что имеет принципиальные отличия от общения с больными людьми.
В этой ситуации задача врача — убедить пациента в необходимости сделать шаг в сторону оздоровления, отказаться от вредных привычек, избавиться от лишнего веса, урегулировать питание, режим и др.

Нужно помнить два очень важных положения, нашедших отражение и в рекомендациях ВОЗ по профилактике заболеваний.
Во-первых, давая рекомендации по образу жизни, привычкам питания, поведения и пр., медицинские работники так или иначе вторгаются в личную сферу жизни, что требует тонкого психотерапевтического подхода, понимания и максимальной индивидуализации даваемых советов.
Во-вторых, беседуя с пациентом, особенно в случаях выявления тех или иных отклонений, обнаруженных в ходе профилактического обследования, необходимо максимально привлечь внимание больного к своему здоровью, не развив у него страха перед болезнью.

	В нынешних реальных условиях практического здравоохранения первичная профилактика заболеваний отсутствует. Причины этого различны, но из них наиболее важные:
отсутствие у врача должной настороженности в отношении возможности развития у пациента болезни;
отсутствие ощутимого, видимого для пациента и врача эффекта профилактических мероприятий;
вероятностный характер их эффективности;
отсутствие у врача материальной заинтересованности в профилактической работе.
Кроме того, сложившаяся годами в нашей стране практика “выгоды” от болезни — оплачиваемые дни нетрудоспособности, без учета соблюдения предписываемого режима, льготы больным при получении путевок на санаторно-курортное лечение и др. — не способствует формированию у людей привычки придерживаться здорового образа жизни.

      Будьте здоровы!


title: Скачать презентацию или конспект Инфекционные экзантемы

extracted_text:
Инфекционные экзантемы
Студентка 4 курса
Анастасия Ерина
Экзантемы
Экзантема – высыпание на поверхности кожи (если сыпь на поверхности слизистых – энантема)
Развитие обусловлено:
размножением патогенного агента
переносом плазмой или инфицированными гемопоэтическими клетками в кожные сосуды,
реакцией «антиген-антитело»
реакцией ГЗТ

Распространение: Гематогенным, Контактным путем

Критерии инфекционной экзантемы:

1)Общеинтоксикационный синдром
2)Симптомы, самого заболевания (пятна Филатова-Коплика при кори, затылочный лимфаденит при краснухе и т.д.)
3)Цикличность течения инфекционного заболевания, случаи заболеваемости в семье, коллективе
Выделяют 4 клинических типа ВЭ
1)Распространенные сыпи, представвленные пятнами и папулами. Такие высыпания называются кореподобными – по сходству с высыпаниями при кори( morbilli)
[корь, краснуха, герпес человека 6(розеола), инфекционный мононуклеоз( вирус Эйпштейна-Барр, цитомегаловирус), энтеровирусы]

2)Пузырьковые высыпания в виде отдельных пузырьков на красном фоне (капли росы на лепестке розы) или в виде сгруппированных пузырьков
[ветряная оспа, простой герпес, опоясывающий герпес, коксакивирусы (вирусная пузырчатка полости рта и конечностей)]

3) Распространенная красная сыпь, напоминающая кружева. Характерна для инфекционной эритемы( Парвовирус В 19)

4) Диффузное покраснение, симулирующее скарлатину, или папуло-везикулярная сыпь на коже дистальных отделов конечностей
[энтеровирусы, аденовирусы, возбудители гепатитов В и С]
Инфекционные экзантемы
Корь
Краснуха
Герпесы
Парвовирус В19
Энетровирусы
Корь
Ветряная оспа
Цитомегаловирус, вирус Эйптштейна-Барр
Коксакивирусы
Аденовирусы
Вирусы гепатитов В и С
Скарлатина
Розовый лишай
Тифо-паратифозная инфекция
Сыпной тиф
Иерсиниоз
Менингококковая инфекция
Фелиноз(хламидии)
Рожистое воспаление( В-гемолитический срептококк)
Сифилитические высыпания
Боррелиоз, болезнь Лайма, клещевая эритема (спирохета)
Лейшманиоз
Гельминтоз
Герпетиформный дерматит, болезнь Дюринга
Пиодермии

Принято различать шесть "первичных" экзантем (сыпей):
Корь
Скарлатина
Краснуха( Rubeolla, Немецкая корь)
Инфекционный мононуклеоз
Инфекционная эритема
Детская розеола (внезапная экзантема).

Детская розеола
 Доброкачественное заболевание детей
в возрасте 6-24 мес
 Вирус простого герпеса 6-ого типа
 Инкубационный период от 5 до 15 дней
 Повышение температуры тела (до 40,5 °)
 Бледные пятнистые или макулопапулезные высыпания (2-3мм)
 Локализация - на шее и туловище, иногда - на бедрах и ягодицах
Инфекционная эритема
Вызывает парвовирус В19
Наиболее часто у детей 6-15 лет
На лице, руках, ногах и ягодицах ребенка внезапно возникают крупные элементы сыпи
С первого дня болезни на щеках появляется сыпь в виде мелких пятен красного цвета, которые сливаясь, образуют фигуру бабочки - характерный признак
Возможна локализация на конечностях, ягодицах (розовые или цианотичные кружевные высыпания)
На 2-й день - незначительное повышение температуры тела
Побледнение элементов сыпи, начиная с центра
Сыпь может появляться и исчезать в течение 2-3 недель
Корь
Высококонтагизная инфекция
Воздушно-капельный путь передачи инфекции
Острое начало
Характер сыпи: пятнисто-папулезная, элементы круглые, склонные к слиянию, возвышаются над уровнем кожи, расположены на неизмененном фоне кожи
Сыпь угасает с 3 дня в порядке появления на коже, разрешается пигментацией или шелушением.
Этапность высыпаний!!!

Первые элементы появляются за ушами.

На переносице, затем густо покрывают лицо, шею

На 2-й день высыпания охватывают туловище, верхние конечности
На 3-й день- нижние конечности, кисти, стопы.
На лице с 3-го дня высыпания сыпь приобретает бурую окраску, теряет папулезный характер
пятна Вельского-Филатова-Коплика
Краснуха
Заболевание вирусной этиологии, характеризующеся увеличением затылочных и заднешейных лимфатических узлов с последующим появлением мелкопятнистой сыпи на коже.
Передается воздушно-капельным или трансплацентарным путем.
Наиболее восприимчивы дети от 2 – 10 лет.
Больной заразен с конца инкубации до побледнения сыпи, когда способность передавать инфекцию резко падает.

Инкубационный период от 2-3 нед.
Катаральные явления, повышение температуры отсутствуют.

Краснуха
Пятна мелкие, не склонны к слиянию, одинаковой величины, бледно-розового цвета.
Первые элементы сыпи появляются на лице, затем на шее, ягодицах, разгибательных поверхностях рук, ног.
Возможны папулезные и везикулярные элементы.
Сыпь держится 2-3 дня и исчезает без следов пигментации и шелушения.
Иногда видны мало выраженные энантемы, высыпи на слизистой мягкого неба.

Инфекционный мононуклеоз
Сыпь может появиться на 5-6-й день в виде пятен диаметром 5-15 мм неправильной формы, отдельные элементы ее могут сливаться.
Отсутствует этапность высыпаний.
Полиморфизм
Экссудативный характер.
Исчезает, не оставляя следа, может возникать пигментация.

Скарлатина
Скарлатина – одна из клинических форм стрептококковой инфекции.
Сыпь появляется в конце 1х- начале 2х суток заболевания и в течении нескольких часов распространяется по всему телу.
Первые элементы располагаются на лице(щеках), переходят на шею, туловище, конечности. Сыпь преимущественно располагается на сгибательных поверхностях конечностей, передней и боковых поверхностях груди, животе, пояснице и задних поверхностях бедер, в местах естественных сгибов - в подмышечных, локтевых, паховой, подколенных областях.

Характер сыпи - мелкоточечный, розеолы диаметром от 1 до 2 мм располагаются на фоне гиперемированной кожи.
Сыпь яркая в первый день, затем становится бледно-розового цвета
Ветряная Оспа
Однокамерная везикулезная сыпь
Высыпания на волосистой части головы.
Ложный полиморфизм высыпаний (обусловлен толчкообразным ее появлением с интервалом в 1—2 дн.) с наличием на определенных участках кожи элементов на различных стадиях развития: макулопапулы, пузырьки, корочки.
Повышение температуры тела с появлением свежих элементов сыпи.
Зуд кожных покровов.

Герпетическая инфекция, вызванная вирусом простого герпеса
клинически проявляется поражением многих органов и тканей;
сопровождается пузырьковыми высыпаниями на коже и слизистых оболочках;
гиперестезия, зуд, покалывание, либо боль и невралгии во всей этой области;
конгломераты тонкостенных пузырьков с эритематозным основанием;
пузырьки разрываются, покрываются коркой и заживают через 7—10 дней, у детей пузырьки часто вторично инфицируются.
Опоясывающий герпес
Односторонняя сыпь.
Пузырьки на эритематозном фоне по ходу кожных сегментов.
Невралгия.
Содержимое пузырьков прозрачное, быстро мутнеет.
Пузырьки подсыхают, и на их месте образуются корки.
Цикл изменений длится 5-10 дней.
Боль и уплотнения в участке кожи, иннервируемом одним из сегментарных нервов, сопровождающихся повышением температуры тела, чувством общего недомогания и разбитости.
Регионарные лимфатические узлы увеличиваются

Сифилитические экзантемы
Сифилитические высыпания при врожденном сифилисе чаще появляются в течение первых месяцев жизни.
Пузыри (сифилитическая пузырчатка):

Диффузная эритема:
чаще локализуется в области ладоней и подошв;
 на месте эритемы появляется уплотнение кожи (инфильтрация);
пораженные участки кожи теряют эластичность,
становятся ломкими, на них легко образуются трещины.

Папулы :
локализуются на конечностях, ягодицах, лице, нередко распространяясь по всему телу, обильные; возникая в складках кожи и на соприкасающихся поверхностях, сыпь вследствие мацерации начинает мокнуть, изъязвляться
Сыпь появляется на 3-5 день болезни и сопровождается нормализацией температуры тела, ухудшением самочувствия. Высыпает в течении 1 дня.
Располагается преимущественно на лице, туловище.
Характер сыпи пятнистый, пятнисто-папулезный
Синдром «рука, нога, рот».
Энтеровирусная инфекция
Менингококкоковая инфекция
Интоксикация, повышение температуры, бледная или бледно-серой кожа.
Розеолы, папулы, которые быстро превращаются в неправильной формы геморрагии, склонные к увеличению.
Геморрагии могут возвышаться над уровнем кожи.
Локализация на конечностях, туловище, лице, ягодицах.

Фелиноз (болезнь от кошачьих царапин)
Гнойное воспаление лимфатических узлов, возникающее после кошачьего укуса или царапин.
Инкубационный период длится от 3 до 20 суток.
Медленное заживление повреждений, регионарный лимфаденит, лихорадочное состояние.
Небольшая болезненная папула от 2 до 5 мм в диаметре с ободком гиперемии кожи, которая превращается в везикулу или пустулу, а в дальнейшем – в небольшую язву, покрытую сухой корочкой.
Увеличиваются подмышечные, реже шейные и паховые лимфатические узлы.
 Через 8 недель они возвращаются к исходному состоянию.
Контагиозный моллюск
Возбудитель: поксивирус.
Передается при близком контакте, через общую ванну, купание в стоячих водоемах.
Папулы до 0,5 см в диаметре, с «пупковидным» вдавлением в центре, перламутровым оттенком, при раздавливании выделяется творожистое отделяемое.
Чесотка
Вызывается клещом, который проделывает микроскопические ходы в тонкой коже межпальцевых промежутков, запястья, на животе, половых органов и других частях тела.
Сильный, мучительный зуд кожи, особенно в вечернее и ночное время, стихающий при согревании.
Передается от человека при близком контакте, через общие вещи
Точечные элементы, часто расположенные попарно, в 2-3 мм друг от друга.
Рожистое воспаление
 Резко ограниченная, яркая гиперемия с четкими краями, возвышающаяся над поверхностью кожи.
 Границы в виде «языков пламени»
 Общая интоксикация
 Отек
Псевдотуберкулез (иерсиниоз )
На 1-4 день болезни.
Зуд.
Мелкоточечная на гиперемированном фоне кожи (скарлатиноподобная). Возможно сочетание мелкоточечной сыпи с пятнистыми элементами, сливающимися в крупные эритематозные участки, особенно в области крупных суставов.
Разлитая по всему телу (на лице и шее обнаруживаются редко); боковые поверхности туловища; нижняя часть живота; пахово-бедренные и плечевые треугольники; сгибальные поверхности рук.
Сыпь сгущается в местах естественных складок кожи.
Симптомы "перчаток" и "носков".
Брюшной тиф
Появляется на 7-9 день.
Розеолопапула или розеола возвышающаяся над уровнем кожи.
Сыпь мономорфная.
Локализуется на животе, боковых поверхностях груди, внутренних поверхностях плеч и реже на других участках тела.
Феномен "подсыпания».
Эпидемический сыпной тиф
 Сыпь появляется на 4-5 день болезни
 Розеолезно-петехиальный характер
 Нечеткие края
 Вторичные петехии в центре, рядом на коже можно обнаружить мелкие кровоизлияния - первичные петехии
 Локализация: на коже боковых поверхностей груди и живота, внутренних поверхностях конечностей, захватывает стопы и кисти, никогда не бывает на лице
 Оставляет пигментацию
Благодарю за внимание!


title: Скачать презентацию или конспект Бизнес-план кальянной

extracted_text:
Бизнес-план кальянной
СОДЕРЖАНИЕ
Оформление
Оборудование
Табак
Акции
Персонал
Реклама
ОФОРМЛЕНИЕ
Кальянное меню должно
ненавязчиво предлагать
клиенту заведения кальян,
табак и заправку для него и
объяснять их предназначение.
К примеру, что молоко, вода и сок —
это наилучшие заправки для
устройства, так как эффективно
увлажняют дым и качественно
отфильтровывают смолы.
ОБОРУДОВАНИЕ
ТАБАК
Табак  Serbetli долгое время известен и популярен в Турции, там он ценится очень высоко за свои качества и натуральность.
Nakhla является египетским предприятием, которое уже на протяжении множества лет занимается выпуском наиболее популярных табаков для кальяна. Популярность данный бренд завоевал не только в нашей стране, но и во всем мире.
Табак для кальяна Adalya (Адалия) это продукт премиум класса, который производится в Турции по передовым технологиям.
Табак для кальяна Al Fakher– наиболее известный бренд во всем мире среди производтелей табака. Выиграв пальму первенства у Nakhla, Al Fakher завоевал любовь многих любителей кальяна за счет палитры вкусов и невысокой крепости.
Табак Fasil — турецкий табак, достаточно легкий и похож на другие турецкие табаки, такие как Serbetli, Adalya.
АКЦИИ
ПЕРСОНАЛ
РЕКЛАМА