3. To confirm the pump installation height (ie suction). This height refers to the vertical interval between the water surface and the center-line of the pump impeller. It must not be confused with the allowable suction height. The vacuum height allowed on the water pump product elucidation book or nameplate indicates the vacuum value at the inlet section of the water pump. It was measured by stopping the experiment under normal atmospheric pressure and a water temperature of 20 degrees Celsius. It does not think about the flow of water after the suction pipe is matched. The height of the pump unit should be the local value remaining after allowing the vacuum height to be deducted after the loss of the suction line of the suction pipe. The height of the pump unit cannot exceed the calculated value. Otherwise, the water pump will not pump up.
3. ເພື່ອຢືນຢັນການລະດັບຄວາມສູງການຕິດຕັ້ງ pump (ie suction). ລະດັບຄວາມສູງນີ້ຫມາຍໃຫ້ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕັ້ງນ້ໍາຫນ້າດິນແລະການສູນສາຍຂອງໃບພັດສູບ. ມັນຕ້ອງບໍ່ໄດ້ຮັບການສັບສົນກັບຄວາມສູງ suction ອະນຸຍາດ. ລະດັບຄວາມສູງສູນຍາກາດອະນຸຍາດໃຫ້ຢູ່ໃນນ້ໍາ pump ຫນັງສືອະທິບາຍຜະລິດຕະພັນຫຼືປ້າຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນມູນຄ່າສູນຍາກາດທີ່ສ່ວນ inlet ຂອງ pump ນ້ໍາໄດ້. ມັນແມ່ນການວັດແທກໂດຍການຢຸດການທົດລອງພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຂອງບັນຍາກາດປົກກະຕິແລະອຸນຫະພູມນ້ໍາຂອງ 20 ອົງສາ Celsius. ມັນບໍ່ໄດ້ຄິດກ່ຽວກັບການໄຫຼຂອງນ້ໍາຫຼັງຈາກທໍ່ດູດໄດ້ຖືກຈັບຄູ່. ລະດັບຄວາມສູງຂອງຫນ່ວຍ pump ຄວນຈະມີມູນຄ່າໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຍັງເຫຼືອຫຼັງຈາກການອະນຸຍາດໃຫ້ລະດັບຄວາມສູງສູນຍາກາດໃນການຖືກຫັກຫຼັງຈາກການສູນເສຍຂອງເສັ້ນ suction ຂອງທໍ່ດູດໄດ້. ລະດັບຄວາມສູງຂອງຫນ່ວຍສູບບໍ່ສາມາດເກີນມູນຄ່າການຄໍານວນ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ການສູບນ້ໍາຈະບໍ່ຈັກສູບນ້ເຖິງ.