[{"text_idx": "#000001", "text": "U\u0308lepingekaitse kilpi \u2013 ZUBR D2 kaitseb meie seadmeid u\u0308heaegselt u\u0308le- ja madalpinge eest ning samuti ka voolukatkestuse korral. Ebanormaalse vo\u0303rgupinge korral lu\u0308litab ZUBR D2 u\u0308lepingekaitse koormuse automaatselt va\u0308lja kuni olukord normaliseerub."}, {"text_idx": "#000002", "text": "U\u0308lepingekaitse on mitmeku\u0308lgse funktsionaalsusega. 40A vo\u0303i 63A va\u0308ljundreleedega. Liigpingekaitse vo\u0303imaldab valida va\u0308ljalu\u0308litusaja viivituse pikkuse, et va\u0308hendada kaasaegsete seadmetele ohtlikult mo\u0303juda vo\u0303ivad kiiret sisse \u2013 va\u0308lja lu\u0308litamise katkestuste arvu."}, {"text_idx": "#000003", "text": "U\u0308lepingekaitse korpuse sees on ka temperatuuriandur, mis tagab ohutuse ja lu\u0308litab koormuse va\u0308lja, kui korpuse sees temperatuur u\u0308letab +80\u00b0\u0421, samal ajal kui ekraanil vilgub kiri \u00aboht\u00bb. Kui temperatuur langeb alla +60 \u00b0C, lu\u0308litab seade koormuse sisse ja taastab to\u0308o\u0308."}, {"text_idx": "#000004", "text": "Kui u\u0308lepingekaitse rakendub pa\u0308eva jooksul rohkem kui 5 korda, blokeeritakse pingerelee, et po\u0308o\u0308rata kasutaja ta\u0308helepanu praegusele ebaharilikule olukorrale, kuni temperatuur korpuses langeb alla +60\u00b0C (\u00aboht\u00bb lo\u0303petab vilkumise) ja u\u0308ks nuppudest on vajutatud. Kui soovite teada saada termokaitseanduri hetke temperatuuri: selleks vajutage u\u0308lekuumenemise ajal nuppu \u00abi\u00bb ja kui u\u0308lekuumenemist enam ei toimu, siis hoidke nuppu \u00abi\u00bb all 21 sekundit."}, {"text_idx": "#000005", "text": "Vaikimisi on liigpingekaitse koormuse sisselu\u0308litamiseks minimaalne viivitus 3 sekundit. So\u0303ltuvalt u\u0308hendatud seadme tu\u0308u\u0308bist saate seda seada vahemikku reguleerida 3 \u2013 600 sekundit. Sagedaste elektrikatkestuste suhtes tundlike seadmete, na\u0308iteks ku\u0308lmikute ja kliimaseadmete puhul on soovitatav sisselu\u0308litamise viivitus ma\u0308a\u0308rata 2-3 minutiks."}, {"text_idx": "#000006", "text": "U\u0308lepingekaitse vaikesa\u0308tete kohaselt loetakse relee viivitust alates pinge stabiliseerumise hetkest. Seadetes on vo\u0303imalik valida ka teist tu\u0308u\u0308pi viivitus, kui loendus algab liigpingekaitse va\u0308ljalu\u0308litamise hetkest."}, {"text_idx": "#000007", "text": "Logi on vo\u0303imeline salvestama pu\u0308sima\u0308llu 100 hiljutist ha\u0308daabika\u0308ivitust (na\u0308iteks pinge relee va\u0308ljalu\u0308litamisel vo\u0303i u\u0308lekuumenemiskaitse ka\u0308ivitumisel)."}, {"text_idx": "#000008", "text": "U\u0308lepingekaitse kilpi ZUBR D2-l on va\u0308ga mugava standardiseeritud I/O u\u0308hendusega, u\u0308hendamisel pole vaja kasutada nullklemmi. Seade on seadistatav vaid kolme nupuga. Neljandat nuppu \u00abi\u00bb kasutatakse ha\u0308irelogi vaatamiseks ja menu\u0308u\u0308punktide lu\u0308hendite dekru\u0308pteerimiseks. Ekraanil kuvatakse pidevalt hetke pinge va\u0308a\u0308rtust ja ka su\u0308steemiteavet. Saate reguleerida ekraani heledust ja na\u0308itu ooterez\u030ciimis."}, {"text_idx": "#000009", "text": "Liigpingekaitse ZUBR D2 on va\u0308ga kompaktne, vo\u0303tab jaotuskilbis ruumi 2 standardmoodulit. Paigaldatakse elektrikilpi standardsele 36 mm laiusele DIN siinile."}, {"text_idx": "#000010", "text": "1. Va\u0308ljalu\u0308litusaeg pinge rikke korral\nSee on vajalik neile, kelle vo\u0303rk on vo\u0303imsate seadmetega u\u0308le koormatud vo\u0303i selle kvaliteet on ebapiisav ja see toob kaasa sagedased pingelangused ja sellest tulenevalt ka sagedased relee va\u0308ljalu\u0308litused. Sellises olukorras ei ole vo\u0303imalik asjaolusid otseselt mo\u0303jutada, kuid pingerelee lahtiu\u0308hendamiste arvu on vo\u0303imalik va\u0308hendada, vo\u0303ttes aega, millal relee ootab enne koormuse lahtiu\u0308hendamist."}, {"text_idx": "#000011", "text": "Va\u0308ljalu\u0308litusaja o\u0303igeks reguleerimiseks tuleb juhinduda kaitstud seadmete andmetest."}, {"text_idx": "#000012", "text": "2. Juhul, kui u\u0308lepingekaitse ka\u0308ivitub sageli, kuid reageerimispiire pole enam vo\u0303imalik laiendada ja vo\u0303rgu pinge on lubatud piiri la\u0308hedal ning hu\u0308stereesi pole stabiilselt mo\u0303ttekas lisavahendina kasutada lu\u0308lituste arvu va\u0308hendamiseks. Hu\u0308stereesi lisamine vo\u0303imaldab optimeerida va\u0308ljalu\u0308lituste arvu, veendudes, et pinge on muutunud stabiilsemaks ja alla kehtestatud piiri. Optimaalsed pingepiirid ja hu\u0308stereesi seadistused vo\u0303imaldavad va\u0308lja puhastada ebastabiilse pinge kehtestatud piiride la\u0308hedal."}, {"text_idx": "#000013", "text": "3. Pingerelee kaitseb sagedaste lu\u0308lituste eest ebastabiilse elektrivo\u0303rgu korral\nPiirab korduvate lu\u0308lituste arvu ja\u0308rjest, et ko\u0303rvaldada nende kahjulik mo\u0303ju kaitstud seadmetele. Ilma sellise kaitseta vo\u0303ivad sagedaste va\u0308ljalu\u0308lituste suhtes tundlikud seadmed, nagu ku\u0308lmkapp vo\u0303i konditsioneer rikki minna. Kui saavutatakse maksimaalne toimingute arv ja\u0308rjest, to\u0308o\u0308tab kaitse \u2013 relee blokeeritakse ja koormus lu\u0308litub va\u0308lja, kuni kasutaja po\u0308o\u0308rab ta\u0308helepanu ja vajutab u\u0308hte pingerelee nuppudest."}, {"text_idx": "#000014", "text": "U\u0308lepingekaitse sagedased ka\u0308ivitamised vo\u0303ivad olla po\u0303hjustatud:"}, {"text_idx": "#000015", "text": "\u2013 Vo\u0303rgupinge tase on seatud piiride la\u0308hedal ja ei ole stabiilne. Sel juhul saab pingerelee reageerimissageduseks optimeerida ja\u0308rgmisi sa\u0308tteid:"}, {"text_idx": "#000017", "text": "Liigpingekaitse kilpi ZUBR D2 tehnilised omadused:"}, {"text_idx": "#000019", "text": "Valikus on ka kolmefaasiline u\u0308lepingekaitse kilpi"}, {"text_idx": "#000020", "text": "Lisainfot ka tootja kodulehelt DS Electronics"}, {"text_idx": "#000021", "text": "Zubr D2-40 u\u0308lepingekaitse alapingekaitse pingerelee liigpingerelee"}, {"text_idx": "#000022", "text": "Kilbitermostaat Terneo b +5 +40\u00b0C"}]