[{"text_idx": "#000000", "text": "Integreeritud evakuatsiooni- ja u\u0308ldhelindusesu\u0308steem. Turvalisus on olulisem kui kunagi varem. TOA VX-3000 on usaldusva\u0308a\u0308rne ja energiasa\u0308a\u0308stlik helindussu\u0308steem, mis on sertifitseeritud vastavalt Euroopa standardile EN 54-16. Su\u0308steemi komponentide va\u0308ike arv muudab projekteerimise ja paigaldamise lihtsaks, sa\u0308a\u0308stes ruumi ja va\u0308hendades kaabelduse keerukust. Vo\u0303imaldades su\u0308steemi kiiret seadistamist."}, {"text_idx": "#000001", "text": "Su\u0308steem koosneb kolmest erinevast 19'' raamidest erinevate va\u0308ljundtu\u0308u\u0308pidega, seinakinnitusseade ja kolme erineva vo\u0303imsusega D-klassi modulaarsed vo\u0303imendid muudavad su\u0308steemi paindlikuks ja vo\u0303imaldavad ta\u0308pselt kasutaja no\u0303udmistele vastava konfiguratsiooni ning ta\u0308nu moodsale toitetehnoloogiale on va\u0308ga energiasa\u0308a\u0308stlik."}, {"text_idx": "#000002", "text": "Ta\u0308nu paindlikule su\u0308steemiarhitektuurile saab VX-3000 su\u0308steemi kasutada nii va\u0308ikestes kui ka suurtes rakendustes, kuni 1280 kaugmikrofoni, 1920 heliallika, 1024 sisemise so\u0303numi ja 2560 ko\u0303lariliini ning 5760 juhtsisendi ja 2880 juhtva\u0308ljundiga. Su\u0308steemi saab paigaldada nii tsentraliseeritud kui ka detsentraliseeritult, kusjuures viimane va\u0308hendab oluliselt kaabeldusega seotud kulusid. Erinevad Ethernet'i lu\u0308litide abil vo\u0303ib su\u0308steemi osade vahemaa olla kuni 30 km."}, {"text_idx": "#000003", "text": "Automaatseid ha\u0308daabiteateid (eelsalvestatud teateid) saab hallata kolmes faasis, na\u0308iteks edastada esmalt varjatud teade, seeja\u0308rel hoiatus ja lo\u0303puks evakuatsiooniteade. Etapilise evakuatsiooni saab seadistada 30 sammuga, mis vo\u0303imaldab evakueerida suuri komplekshooneid nt tornmajad ja mitme korpusega hooned. Vo\u0303imalik on mitme hoiatuse ja evakuatsiooniteadete samaaegne edastamine. Ha\u0308daabiso\u0303numeid saab vajadusel ka\u0308sitsi ma\u0308a\u0308rata edastusaladele ha\u0308daabimikrofonidega."}, {"text_idx": "#000004", "text": "Ko\u0303larite ahelaid on vo\u0303imalik monitoorida kolmel viisil: takistuse ja\u0308lgimise, liinilo\u0303pu moodulite ja silmusisolaatori su\u0308steemiga."}, {"text_idx": "#000005", "text": "Kahte teadustusmikrofoni mudelit saab seadistada tava-, ha\u0308daolukorra vo\u0303i mo\u0303lema rez\u030ciimi jaoks. Kui see on seatud mo\u0303lemas rez\u030ciimis, saab ha\u0308darez\u030ciimi prioriteedi seada ko\u0303rgemaks kui tavarez\u030ciimi."}, {"text_idx": "#000006", "text": "Sisseehitatud kella vo\u0303i individuaalselt salvestatud helisid ehk ta\u0308helepanu to\u0303mbamise helinaid saab seadistada enne ja pa\u0308rast teavitust ning kasutada erinevaid helisid tava- ja ha\u0308daabisaadete jaoks."}, {"text_idx": "#000007", "text": "Uus mikserpaneel vo\u0303imaldab u\u0308ldiste helisignaalide edastamist erinevate vo\u0303rkude kaudu, et saaks kasutada juba olemasolevaid vo\u0303rke."}, {"text_idx": "#000008", "text": "Erinevad juurdepa\u0308a\u0308sutasemed (alates versioonist 5) piiravad juurdepa\u0308a\u0308su seadistustarkvarale vastavalt operaatori o\u0303iguste tasemele. Seega vo\u0303imaldab edasijo\u0303udnud kasutajatase lo\u0303ppkasutajal seadistada sisseehitatud taimerit (alates versioonist 5) ja muuta helifaile u\u0308ldiste u\u0308lekannete jaoks, na\u0308iteks peatada kellahelinad koolides ja tehastes vo\u0303i u\u0308ldisi vo\u0303i reklaamteateid kaubanduspiirkondades."}, {"text_idx": "#000009", "text": "Lisa tarkvara abil saab kasutaja helindussu\u0308steemi funktsioone ho\u0303lpsalt juhtida kuni 4 arvuti abil."}]