[{"text_idx": "#000000", "text": "Po\u0308o\u0308rdosmoos (RO) on vee puhastamise meetod, mis po\u0303hineb membraantehnoloogial.\nSeadmesse sisenev vesi surutakse pumba survel la\u0308bi tiheda membraani. RO membraan laseb la\u0308bi vee molekule, kuid mitte vees lahustunud aineid nagu orgaanilised ained, soolad, metallide ja mittemetallide ioonid ja molekulid. Samuti eemaldab membraan bakterid ja viirused."}, {"text_idx": "#000002", "text": "Seadme to\u0308o\u0308ro\u0303hk on 2-17 bar (mage vesi) ja u\u0308le 40 bar (merevesi). Ta\u0308pne to\u0308o\u0308ro\u0303hk so\u0303ltub valitud membraanide liigist."}, {"text_idx": "#000003", "text": "Membraanide abil vo\u0303ib eemaldada veest na\u0308iteks floori, boori, kloriidi, nitraate, raadiumi ja muid ebasoovitavaid aineid. Po\u0308o\u0308rdosmoosseadmed suuremale tarbijale valitakse va\u0308lja kliendi veetarbimise iseloomu ja koguste ning vee analu\u0308u\u0308si alusel."}, {"text_idx": "#000004", "text": "Soola va\u0308ljaheitmine 95... 99% so\u0303ltub sisselaskevee kvaliteedist.\nSeadmed on ette na\u0308htud maksimaalseks TDS-i va\u0308a\u0308rtuseks 1500 mg / l ja veetemperatuuriks 25 \u00b0 C.\nMadala energiatarbega vo\u0303i ko\u0303rge hu\u0308lgamismembraanid.\nKo\u0303ik seadmed on paigaldatud roostevabast terasest 304.\nStandardjuhtimine koos RO PLC ja juhtivuse na\u0308idikuga."}, {"text_idx": "#000005", "text": "Permeaadi u\u0308mbersuunamine (esimese permeaadi la\u0308bilaskmine)\nAndmete ja\u0308lgimise vahendid: ro\u0303hk, voolukiirus, juhtivus, pH. Saadaval on ko\u0303ik erinevad kliendipo\u0303hised muudatused."}, {"text_idx": "#000006", "text": "Lahustunud tahked ained < 1500 ppm\nSilttiheduse indeks SDI15 < 3"}, {"text_idx": "#000007", "text": "Po\u0308o\u0308rdosmoosi su\u0308steemid koos veepaagi ja 2. astme pumbajaamaga pehmendatud vee jaoks"}, {"text_idx": "#000008", "text": "Po\u0308o\u0308rdosmoosi su\u0308steemid pehmendatud vee jaoks"}, {"text_idx": "#000009", "text": "Saadaval on ka suuremad po\u0308o\u0308rdosmoosiseadmed."}]