[{"text_idx": "#000000", "text": "Pakume erinevaid tuleohutustooteid koju, kontorisse ja avalikesse ruumidesse. Sobiva toote leidmiseks vo\u0303id meilt julgelt no\u0303u ku\u0308sida, meie tuleohutuseksperdid aitavad hea meelega."}, {"text_idx": "#000002", "text": "Seinale paigaldatav voolikukapp DN52 koos \u03c652 mm lameda tuleto\u0303rjevoolikuga. Su\u0308gavus 180 mm. Universaalne disain: vo\u0303imalik u\u0308hendada veevarustusega vasakult vo\u0303i paremalt. Veeu\u0308henduse augud on tu\u0308hjad, vo\u0303imalus u\u0308hendada ku\u0308ljelt. To\u0308o\u0308ro\u0303hk 0,2 kuni 0,7 MPa."}, {"text_idx": "#000003", "text": "\u2022 Standartne voolikukapp: terasplaat, mis on lakitud fassaaditu\u0308u\u0308pi polu\u0308esterpulberva\u0308rviga punases (RAL 3000) vo\u0303i valges (RAL 9003) toonis; ta\u0308nu kattele kapi uks avaneb 180 \u00b0\n\u2022 Voolikutugi: ha\u0308ll RAL 3000 va\u0308rviga\n\u2022 Lame tuleto\u0303rjevoolik \u03c652 mm 15 m vo\u0303i 20 m vastavalt standardile PN-EN 14540: 2005 (U)\n\u2022 Hu\u0308drandi otsiku tu\u0308u\u0308p PWh-52 vastavalt PN-EN-671-2, u\u0308hendus fikseeritud tuleto\u0303rjevoolikuga\n\u2022 Ma\u0308rgistus: ma\u0308rgistus vastavalt standardile PN-EN ISO 7010: 2012 + infotahvel vastavalt standardile PN-EN 671-1\n\u2022 Dokumentatsioon: monteerimis- ja hooldusjuhend\n\u2022 Juhend muutmaks u\u0308hendust paremalt vasakule"}, {"text_idx": "#000006", "text": "Sinu e-postiaadressi ei avaldata. No\u0303utavad va\u0308ljad on ta\u0308histatud *-ga"}, {"text_idx": "#000009", "text": "Ku\u0308sige palun hinnapakkumist vajutades siia!"}, {"text_idx": "#000010", "text": "Liitu uudiskirjaga ning lae alla 11 no\u0303uannet, kuidas to\u0303sta oma kodu tuleohutust!\nLeave this field empty if you're human:"}, {"text_idx": "#000011", "text": "var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];\njs = d.createElement(s); js.id = id;"}]