[{"text_idx": "#000000", "text": "Teeprojekt ja toruehituse ja\u0308rgne katete taastamine\nEhitusto\u0308o\u0308de korraldamine ja ehitusplatsi ettevalmistus\nKaevikust va\u0308lja pumbatava vee a\u0308rajuhtimine\nTa\u0308psusno\u0303uded torustike ja kaevude paigaldamisel"}, {"text_idx": "#000001", "text": "Teeprojekt ja toruehituse ja\u0308rgne katete taastamine"}, {"text_idx": "#000002", "text": "Ehitusto\u0308o\u0308de korraldamine ja ehitusplatsi ettevalmistus\nKaevikust va\u0308lja pumbatava vee a\u0308rajuhtimine\nTa\u0308psusno\u0303uded torustike ja kaevude paigaldamisel"}, {"text_idx": "#000003", "text": "Seadmekaev on torustikule paigaldatav kaev vo\u0303i kamber armatuuri paigaldamiseks ja hooldamiseks."}, {"text_idx": "#000004", "text": "Seadmekaevud vo\u0303ib projekteerida betoonist (betoonro\u0303ngaselementidest, betoonpaneelidest vo\u0303i monoliitbetoonist) vo\u0303i polu\u0308etu\u0308leenist. Po\u0303hino\u0303ue on see, et seadmekaev peab olema veetihe.\nPolu\u0308etu\u0308leenist seadmekaevud peavad olema teleskoopsed ning vastama standardile SFS3468 vo\u0303i EVS-EN 13598-2:2009, vo\u0303i omama vastavat toote ohjet.\nBetoonist seadmekaevude veetiheduse tagamiseks tuleb projekteerida kaevu va\u0308lispinnale hu\u0308droisolatsioon.\nSo\u0303lumata kaevu tu\u0308u\u0308bist ja otstarbest, peab plastkaevude ja ka plast-teleskoopide ringja\u0308ikus klass olema va\u0308hemalt SN2."}, {"text_idx": "#000006", "text": "Projekteerides veeva\u0308rgi pea-, tu\u0308vi- vo\u0303i ta\u0308navatorusid, tuleb arvestada, et DN300 ja suuremate torula\u0308bimo\u0303o\u0303tude korral tuleb lahendada torustiku kiire tu\u0308hjendamine veest avarii- vo\u0303i hooldusto\u0308o\u0308de korral.\nTu\u0308hjendustoru ehk harutoru vee a\u0308ra juhtimiseks veeva\u0308rgi pea- vo\u0303i ta\u0308navatorust tuleb projekteerida torustiku madalamatesse punktidesse. Uus torustik tuleb projekteerida languga tu\u0308hjendustoru suunas.\nUue torustiku projekti koostamisel tuleb toru ko\u0303rgematesse punktidesse ette na\u0308ha hu\u0308drandid o\u0303hu sisse/va\u0308lja laskmiseks toru tu\u0308hjendamisel/ta\u0308itmisel.\nTu\u0308hjendustoru u\u0308hendus tuleb projekteerida pea,- tu\u0308vi-, vo\u0303i -ta\u0308navatoru po\u0303hjast.\nTu\u0308hjendustoru ja sademeveekanalisatsiooni vahele tuleb projekteerida eraldi hoolduskaev. Nimetatud kaevu ja veeva\u0308rgitoru vahele, aga ka hoolduskaevu ja sademeveekanalisatsiooni vahele tuleb projekteerida sulgeseadmed.\nKui veeva\u0308rgitoru tu\u0308hjendamise ka\u0308igus ei ole vo\u0303imalik vett sademeveekanalisatsiooni juhtida, siis tuleb projekteerida hoolduskaevu asemele setteosaga kogumiskaev. Nimetatud kaevu asukoht tuleb valida selliselt, et sellele oleks tagatud ligipa\u0308a\u0308s paakautoga."}, {"text_idx": "#000007", "text": "Tu\u0308hjendustoru veeva\u0308rgitorustiku ja sademeveekanalisatsiooni vahel"}]