[{"text_idx": "#000000", "text": "Soovitused ja nA\u0303\u03bcuded maasoojuspumba valimisel"}, {"text_idx": "#000001", "text": "Maasoojuspump sobib nii kA\u03031\u20444ttesA\u03031\u20444steemi renoveerimiseks kui ka uusehitistele paigaldamiseks. Vajaliku energiakoguse ammutamiseks on vajalik piisavalt suure vaba krundipinna olemasolu, ca 600 mA\u03022. Rusikareegel A\u03031\u20444tleb, et:"}, {"text_idx": "#000003", "text": "Maasoojuspumba kasumlikkus sA\u0303\u03bcltub maja mA\u0303\u03bcjutavatest faktoritest ja tingimustest. Maksimaalne kasumlikkus on tagatud, kui:"}, {"text_idx": "#000005", "text": "Maasoojuspumba valikul (dimensioneerimisel) on A\u0303\u00a4A\u0303\u00a4rmiselt oluline lA\u0303\u00a4htuda konkreetset maja mA\u0303\u03bcjutavatest faktoritest. SeepA\u0303\u00a4rast on tA\u0303\u00a4htis kA\u03031\u20444sida soojuspumba paigaldajalt olemasoleva sA\u03031\u20444steemi hinnangut ja lA\u0303\u00a4htuvalt sellest sobivaima lahenduse pakkumist.\nIsegi vaid otsese elektrikA\u03031\u20444ttega majade puhul on soojuspumbasA\u03031\u20444steemile A\u03031\u20444leminek kasumlik. See eeldab kA\u03031\u20444ll vesikA\u03031\u20444ttesA\u03031\u20444steemi paigaldamist, mis suurendab oluliselt kulutusi ja tasuvusaega. Kuid samas annab vastutasuks parema sisekliima ja paindlikuma sA\u03031\u20444steemi. Kindlasti tuleb optimaalseima lahenduse leidmiseks vA\u0303\u03bcrrelda erinevaid soojuspumbasA\u03031\u20444steeme.\nMaasoojuspumba paigaldamine jaguneb mitmesse etappi. Tavaliselt paigaldatakse esmalt maapinda maakollektor, mis vA\u0303\u03bctab aega A\u03031\u20444ks kuni kolm tA\u0303\u00b6A\u0303\u00b6pA\u0303\u00a4eva. Siis paigaldatakse soojuspump. JA\u0303\u00a4rgmisel etapil A\u03031\u20444hendatakse soojuspump maakollektoriga. Viimases etapis tA\u0303\u00a4idetakse kollektor ja kA\u03031\u20444ttesA\u03031\u20444steem vedelikuga. KA\u0303\u03bcige lA\u0303\u03bcpuks tehakse elektrilised A\u03031\u20444hendused ja seadistatakse soojuspump ning kontrollitakse sA\u03031\u20444steemi tA\u0303\u00b6A\u0303\u00b6d. Soojuspumba ja maakollektori paigaldamine ja seadistamine vA\u0303\u03bctab tavaliselt aega 3 a\u0302\u20ac\u201c 5 tA\u0303\u00b6A\u0303\u00b6pA\u0303\u00a4eva."}, {"text_idx": "#000006", "text": "Maakollektori torustiku paigaldamiseks peab olema tehtud tA\u0303\u00b6A\u0303\u00b6joonis. See tagab hiljem vajaliku teabe torustiku paiknemise kohta maapinnas.\nMaakollektorina on soovitav kasutada plastiktoru PEM 40x2,4\nKollektori torustik paigaldatakse 1 m sA\u03031\u20444gavusele ning torude vahekaugus peab olema vA\u0303\u00a4hemalt 1 m .\nA\u0303\u0153he kontuuri pikkus on maksimaalselt 400 m . Rohkem kui A\u03031\u20444he kontuuri kasutamisel tuleb paigaldada vooluhulkasid reguleerivad ventiilid.\nKui torude kaugus A\u03031\u20444ksteisest vA\u0303\u03bci teistest objektidest on vA\u0303\u00a4iksem kui 1 m, siis tuleb nad isoleerida kummiisolatsiooniga (seinapaksusega 13mm) ja A\u03031\u20444mbritseda kA\u0303\u03bcva koorikuga.\nMaakollektori torude omavaheliseks A\u03031\u20444hendamiseks peab kasutama keevismuhvi , mitte keermesmuhvi.\nLA\u0303\u00a4biviigud ehituskonstruktsioonidest (majja sisenevad torud) peavad olema isoleeritud."}, {"text_idx": "#000007", "text": "Maakollektori paigaldamiseks on nA\u0303\u03bcutav piisavalt suur maatA\u03031\u20444kk, kus talvel peal ei trambita ega lA\u03031\u20444kata lund. Lumi kaitseb maakollektorit liigse kA\u03031\u20444lmumise eest. Maakollektori torustikku ei ole soovitav paigaldada kA\u0303\u03bcva kattega teede, platside ja terrasside alla.\nMaasoojuspumbasA\u03031\u20444steemi paigalduse maksumus sA\u0303\u03bcltub paljudest erinevatest faktoritest. SeepA\u0303\u00a4rast on oluline vA\u0303\u03bctta pakkumised mitmetelt firmadelt ning vA\u0303\u03bcrrelda hinnapakkumisi. Odav hind ei tohiks kindlasti olla valiku tegemisel pA\u0303\u03bchikriteeriumiks. Odavus tuleneb alati millestki, nt reeglina kvaliteedi, sA\u0303\u00a4A\u0303\u00a4stu vA\u0303\u03bci mugavuse arvelt. Kindlasti peab tA\u0303\u00a4pselt jA\u0303\u00a4rele uurima, mis pakutud hinnas sisaldub. Eriti soovitame vA\u0303\u03bcrrelda erinevate firmade poolt pakutavate soojuspumbasA\u03031\u20444steemide tasuvusaega, tarbevee tootmise olemasolu ja ventilatsioonilahendust. Otsustamisel tuleb kindlasti vA\u0303\u03bcrrelda soojuspumba vA\u0303\u03bcimsust, maakollektori pikkust, sooja tarbevee boileri suurust, soojuspumba poolt toodetava soojusenergia hulka ja ekspluatatsioonikulu."}]