[{"text_idx": "#000005", "text": "Ex isereguleeruv ku\u0308ttekaabelIsereguleeruvad ku\u0308ttekaablidKo\u0303rgtemperatuurilised ku\u0308ttekaablid \u2013 kuni +900C\u00b0Pu\u0308sitakistuskaablid \u2013 lo\u0303igatavadSilikoon ku\u0308ttekaabel"}, {"text_idx": "#000007", "text": "Ku\u0308ttekaablid \u2013 Globaalse ettevo\u0303ttena pakub Eltherm GmbH laias valikus ku\u0308ttekaableid ja isereguleeruvaid ku\u0308ttekaableid erinevateks to\u0308o\u0308stuslikeks lahendusteks. Enamikul juhtudel on need tegelikult ku\u0308lmumise va\u0308ltimiseks vo\u0303i temperatuuri sa\u0308ilitamiseks. Ku\u0308ttekaabli erinevate omaduste ning kihtide to\u0303ttu suudame katta kuni 900 \u00b0C* temperatuuri ."}, {"text_idx": "#000008", "text": "Milline isolatsioon katab millise temperatuurivahemiku?"}, {"text_idx": "#000011", "text": "Soojus tekitatakse elektrivoolul la\u0308bi spetsiaalselt kohandatud, suure elektritakistusega juhtiva materjali, mis seeja\u0308rel soojendatakse. Ohmi seaduse kohaselt so\u0303ltub soojusto\u0303husus takistuse tasemest (so\u0303ltub materjali eritakistusest, selle ristlo\u0303ikest ja pikkusest), samuti elektrivoolu voolust ja seega kasutatavast pingest. Elektrivoolu vool ei tohi olla nii suur, et saavutatakse juhi materjali sulamistemperatuur vo\u0303i isolatsioonikandja piirtemperatuur. Va\u0308ljundvo\u0303imsuse reguleerimiseks saab mitut takistust u\u0308hendada paralleelselt vo\u0303i ja\u0308rjestikku."}, {"text_idx": "#000012", "text": "Konstantse vo\u0303imsusega ku\u0308ttekaabel paralleeltakistusjuhtmetega, jadaku\u0308ttekaabel vo\u0303i soojenduslint?"}, {"text_idx": "#000013", "text": "Paralleelsed konstantse vo\u0303imsusega ku\u0308ttekaablid takistusjuhtmega (na\u0308iteks ELP/Si) koosnevad kahest toitejuhist, mis on po\u0303imitud esimesse isolatsiooni. U\u0308mber ma\u0308hitud ku\u0308ttejuhtmega, mis on u\u0308mbritsetud teise isolatsiooniga. Vastav kaitsepunutis ja va\u0308liskest tagavad maksimaalse ohutuse. Na\u0308iteks: Tu\u0308u\u0308pilised rakendused on toiduaineto\u0308o\u0308stus erinevate torude, anumate vo\u0303i ventiilide soojendamiseks ku\u0308lmumise va\u0308ltimiseks vo\u0303i temperatuuri sa\u0308ilitamiseks. Vajalik nimivo\u0303imsus arvutatakse erinevate spetsifikatsioonide alusel, nagu toitepinge, minimaalne ja maksimaalne u\u0308mbritseva o\u0303hu temperatuur ning sa\u0308ilitustemperatuur."}, {"text_idx": "#000014", "text": "Pu\u0308sitakistus ku\u0308ttekaableid on vo\u0303imalik pikkusega lo\u0303igata (nt ELKM-AG-L). Seda tu\u0308u\u0308pi soojuskaabli konstruktsioon po\u0303hineb keerdunud vo\u0303i spiraalselt ma\u0308hitud soojusjuhil, mis on kaetud isolatsiooniga. Selle isolatsiooni peale on kaitsev punutis (nt ELKM-AE). Ko\u0303rgema mehaanilise kaitse tagamiseks on saadaval lisava\u0308liskihiga variandid (nt ELKM AG-L)."}, {"text_idx": "#000015", "text": "Soojenduslinte kasutatakse peamiselt rakendustes, mis no\u0303uavad suurt paindlikkust ja va\u0308ljundvo\u0303imsust. Disain on sarnane pu\u0308sitakistuskaablile, selle erinevusega, et need on paigutatud kahekordselt lisaisolatsiooni sisse ja suudavad seeto\u0303ttu pakkuda ka suuremat vo\u0303imsust. Ta\u0308nu oma disainile on ku\u0308ttelindid vastupidavamad ja paremini kaitstud, olles samal ajal eriti paindlikud. Neid kasutatakse sageli paakide ja anumate soojendamiseks."}, {"text_idx": "#000016", "text": "U\u0308ldiselt ka\u0308itatakse iga ku\u0308ttekaablit ja ku\u0308ttelint sobiva mo\u0303o\u0303te- ja juhtimistehnoloogiaga . Alternatiivina ilma temperatuuri reguleerimiseta saame pakkuda ka erinevaid isereguleeruvaid ku\u0308ttekaableid."}, {"text_idx": "#000017", "text": "Ko\u0303rgtemperatuurilised ku\u0308ttekaablid \u2013 kuni +900C\u00b0"}]