text: [{"text_idx": "#000001", "text": "Hitapumpuhu\u0301s u\u0301r aluminium \u2013 Hvi\u0301tt"}, {"text_idx": "#000002", "text": "Ring og fa\u0301a o\u0301bindandi tilbo\u00f0!"}, {"text_idx": "#000004", "text": "Ert tu\u0301 i\u0301 iva um hv\u00f8r hitaskipan er tann r\u00e6tta til ti\u0301n t\u00f8rv? Ein luft-til-vatn skipan sum hendan er v\u00e6l egna sum h\u00f8vu\u00f0shitaskipan."}, {"text_idx": "#000005", "text": "Ein luft-til-vatn hitapumpa kemur fullkomiliga i\u0301 sta\u00f0in fyri oljufy\u0301ringina. I\u0301 stuttum, tekur hitapumpan kalda luft inn i\u0301 ein kompressara, gangny\u0301tir na\u0301tu\u0301rligu orkuna i\u0301 luftini, \u00f8kir lufthitan vi\u00f0 at komprimera luftina og gera hana til heitt vatn. Hetta vatni\u00f0 fer si\u0301\u00f0an inn i\u0301 hitaskipanina i\u0301 hu\u0301sinum, sum b\u00e6\u00f0i hitar hu\u0301si\u00f0 og bru\u0301ksvatni\u00f0."}, {"text_idx": "#000006", "text": "Hendan luft-til-vatn hitapumpan er ein split skipan. Hetta merkir, hon er uppbygd solei\u00f0is, at hon hevur ein u\u0301tipart og ein innipart. I\u0301 flestu f\u00f8rum er inniparturin i\u0301 split skipanini st\u00f8rri enn i\u0301 monoblok skipanum. Hetta kemst av, at split skipanin m.a. hevur innbygda sirkulatio\u0301nspumpu og heitvatnstanga a\u0301 280 L. Ti\u0301skil m\u00e6la vit til, at ny\u0301ta split skipanir, ta\u0301 i\u00f0 talan er um ny\u0301ggj hu\u0301s, ella um t\u00f8rvur er a\u0301, at skifta alla hitaskipanina."}, {"text_idx": "#000008", "text": "Hitapumpan hevur eitt SCOP viri\u00f0 a\u0301 3,41, ta\u0301 hitin a\u0301 kranavatninum er 55\u00b0 og heili 4,62 ta\u0301 hitin er 35\u00b0. Hetta merkir at fyri hv\u00f8rt kilo Watt (kW) hitapumpan bru\u0301kar, gevur hon avi\u0301kavist 3,41 og 4,62 kW av hita."}, {"text_idx": "#000009", "text": "Hitapumpan hevur ein hitakapasitet a\u0301ljo\u0301\u00f0andi 16,00 kW. Hettar merkir at pumpan er v\u00e6l egna til bu\u0301eindir upp til a\u0301lei\u00f0 300 m2. Hon er ti\u0301 sera v\u00e6l ho\u0301skandi til st\u00f8rri sethu\u0301s, bygningar o.l."}, {"text_idx": "#000010", "text": "Virkislag: Hitapumpan arbei\u00f0ir v\u00e6l i\u0301millum -20\u00b0 og +35\u00b0"}, {"text_idx": "#000011", "text": "Arbei\u00f0ir v\u00e6l heilt ni\u00f0ur i\u0301 -25 \u00b0C\nKla\u0301rar at hita vatn upp til 60 \u00b0C"}, {"text_idx": "#000012", "text": "V\u00f8ran er a\u0301 goymslu hja\u0301 veitara. Veitingarti\u0301\u00f0 er 7-14 arbei\u00f0sdagar."}, {"text_idx": "#000013", "text": "Hitapumpan skal setast upp av go\u0301\u00f0kendum uppsetara. Annars fellur garanti\u2019i\u00f0 burtur."}, {"text_idx": "#000014", "text": "Fylgjandi er i\u0301rokna\u00f0 eini standard uppsetan av luft-til-vatn split hitapumpum:"}, {"text_idx": "#000015", "text": "El-arbei\u00f0i vi\u00f0 tilfari og gr\u00f8num ma\u0301lara.\nArbei\u00f0i til uppsetan av split hitapumpu.\nUppseting av r\u00f8r og tilfar til at forbinda inni- og u\u0301tipart saman (hitapumpusi\u0301\u00f0an vi\u00f0 boring og forbinda r\u00f8r i\u0301 inni- og u\u0301tipart og vakumsu\u0301gva. R\u00f8rlongd max. 6 metur."}, {"text_idx": "#000024", "text": "Egna sum: H\u00f8vu\u00f0s- og i\u0301skoytis hitaskipan"}, {"text_idx": "#000026", "text": "Grundarlagi\u00f0 undir Climashop, er at gera ta\u00f0 o\u0301makaleyst, skjo\u0301tt og bi\u0301ligt at velja eina bur\u00f0ardygga orkuloysn. Fyri at tryggja vi\u00f0skiftafo\u0301lki okkara dygdar v\u00f8rur fyri kappingarf\u00f8rar pri\u0301sir, hava vit spart flest \u00f8ll millumli\u00f0 og h\u00f8lisu\u0301trei\u00f0slur burtur og reka virksemi okkara a\u0301 talgildan ha\u0301tt."}]