یا (به : ) یا ، نوعی سیستم است. این روش راهی نوین برای انتقال انرژی الکتریکی در مقیاس‌های کلان است و در این زمینه جایگزین خوبی در مقابل روش سنتی (استفاده از ) به‌شمار می‌رود. ساخت این نوع سیستم به در بازمی‌گردد. از اولین خطوط ساخته شده با این تکنولوژی می‌توان بین و در در سال و سیستم انتقال ۱۰ تا ۲۰ مگا واقع در سوئد را نام برد که در سال به بهره‌برداری رسید.
بزرگ‌ترین خط انتقال اچ‌وی‌دی‌سی در حال حاضر خط انتقال - با ظرفیت انتقال ۶۰۰ مگاوات و با طول حدود ۱۷۰۰ در واقع شده. این خط انتقال اینگا را به شابا متصل می‌کند.
 اولین روش برای با توسط یک با نام رن تئوری (به : ) ارائه شد. در این سیستم با و در نتیجه جمع جبری تولیدی ولتاژ افزایش می‌یافت. هر ژنراتور در جریان ثابت می‌توانست انرژی الکتریکی تا ولتاژ ۵۰۰۰ تولید کنند. بعضی از ژنراتورها دارای دو ردیف بودند تا ولتاژ وارده بر روی هر کلکتور را کاهش دهند. این سیستم در سال در به وسیله شرکت مورد استفاده قرار گرفت. در این خط انتقال برابر ۶۳۰ کیلو با ولتاژ ۱۴ کیلو تا مسافت ۱۲۰کیلو منتقل می‌شد. سیستم با همان به وسیله هشت ژنراتور متصل شده با دو ردیف کلکتور می‌توانست ولتاژ را تا ۱۵۰ کیلوولت افزایش دهد. این سیستم از سال تا مورد استفاده قرار گرفت. دیگر سیستم‌های از این دست نیز تا دهه ۱۹۳۰ مورد استفاده قرار می‌گرفتند. عیب این سیستم‌ها در این بود که ( و ) به تعمیر و نگهداری زیادی نیاز داشتند و در ضمن در این ماشین‌ها زیاد بود. استفاده از ماشین‌های مشابه دیگر نیز تا اواسط ادامه داشت، ولی با موفقیت کمی همراه بود.
 یکی از روش‌هایی که برای مستقیم گرفته شده از خطوط انتقال مورد آزمایش قرار گرفت، استفاده از ولتاژ برای شارژ کردن بود. پس از شارژ شدن باتری‌ها در حالت سری آن‌ها را در حالت به هم اتصال می‌دادند و از آن‌ها برای تغذیه استفاده می‌کردند. با این حال از این روش فقط در دو طرح انتقال استفاده شد چراکه این روش به دلیل محدودیت ظرفیت باتری‌ها، مشکلات مربوط به تغییر وضعیت باتری‌ها از سری به موازی و در هر شارژ و دشارژ در باتری‌ها اصلاً اقتصادی نبود.
 در طول سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۰ رفته رفته امکان استفاده از شبکه‌های کنترل شده به وسیله فراهم آمد. در ۱۹۴۱ در یک شبکه ۶۰ مگاوات به طول ۱۱۵ کیلومتر از استفاده شد. این شبکه که یک شبکه برای تغذیه شهر بود هرگز به بهره‌برداری نرسید چراکه در با فروپاشی طرح نیمه‌کاره رها شد. توجیه استفاده از خطوط زیرزمینی دیده نشدن آن‌ها در حملات هوایی بود. با پایان یافتن این طرح توجیه نظامی خود را از دست داد، تجهیزات و تأسیسات طرح نیز به برده شد و در آنجا مورد استفاده قرار گرفت.
 کابل‌های اچ‌وی‌دی‌سی اغلب در مرزهای ملی و برای مبادلات توان به کار می‌روند. اچ‌وی‌دی‌سی در اتصالات بین شبکه‌های نا و زیر دریا کاربرد دارد. بادی داخل آب نیز نیازمند کابل‌های زیر دریا هستند و آن‌ها نیز ناسنکرون. از خطوط انتقال اچ‌وی‌دی‌سی می‌توان در برقراری اتصالات بسیار بلند بین تنها دو نقطه استفاده کرد، برای مثال اطراف اجتماعات دور افتاده ، و شمال که در این موارد کاربرد این سیستم دارای هزینه‌های کمتر از خطوط معمولی است و منطقی به نظر می‌رسد.
 یک اتصال اچ‌وی‌دی‌سی که در آن دو در یک ساختمان به کار رفته‌اند و انتقال به صورت اچ‌وی‌دی‌سی تنها بین خود ساختمان وجود دارد به عنوان یک معروف است. این یک ساختار عمومی برای اتصال دو شبکه غیر سنکرون است.
 معمول‌ترین ساختار یک اتصال اچ‌وی‌دی‌سی، است که در آن دو ایستگاه / توسط یک اتصال اختصاصی اچ‌وی‌دی‌سی به هم متصل می‌شوند. این اتصال شبکه‌های غیر سنکرون در خطوط انتقال طولانی و در کابل‌های زیر دریا، زیاد به کار می‌رود.
 سیستم انتقال توان چند ترمینالهٔ اچ‌وی‌دی‌سی (که از سه ایستگاه یا بیشتر استفاده می‌کند) به علت هزینه‌های بالای ایستگاه‌های مبدل و اینورتر، از دو سیستم دیگر کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. ساختار ترمینال‌های چندگانه می‌تواند یا یا (ترکیبی از سری و موازی) باشد. از ساختار موازی برای ایستگاه‌هایی با ظرفیت بالا استفاده می‌شود، در حالی که از ساختار سری برای ایستگاه‌های با ظرفیت کمتر استفاده می‌شود. سیستم‌های تک قطبی نوعاً ۱۵۰۰ را حمل می‌کنند.
 یک از دوسیم استفاده می‌کند، یکی در پتانسیل بالای مثبت و دیگری در پتانسیل بالای منفی. این سیستم دارای دو مزیت نسبت به اتصال تک‌قطبی است:
اول اینکه می‌تواند معادل دو برابر سیستم تک‌قطبی حمل کند که نوعاً برابر ۳۰۰۰ مگاوات است ( یکسان است اما بین سیم‌ها دوبرابر است).
دوم اینکه این سیستم می‌تواند با وجود خطا در یکی از سیم‌ها، و با استفاده از زمین به عنوان یک مسیر بازگشت به کار خود ادامه دهد.
 اتصالات اچ‌وی‌دی‌سی چند ترمیناله که بیش از دو نقطه را به هم متصل می‌کنند ممکن هستند اما به ندرت یافت می‌شوند. یک مثال از این اتصالات سیستم ۲۰۰۰ مگاواتی [Hydro Quebec] است که در سال افتتاح شد.
 امروزه سیستم‌های انتقال اچ‌وی‌دی‌سی اهمیت ویژه‌ای دارند و به دلیل ویژگی‌های خاص آن‌ها روز به روز مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرند. این سیستم‌ها در انتقال توان توان برای فواصل طولانی، خطوط انتقال زیرزمینی طویل و اتصال بین دو شبکهٔ قدرت بدون عبور کاربرد گسترده‌ای پیدا کرده‌اند. یکی از مشکلات این خطوط قیمت بالای تجهیزات مبدل ای‌سی به دی‌سی است، با این وجود انتقال در بیش از ۶۰۰ و انتقال توسط کابل زیرزمینی بیشتر از ۵۰ کیلومتر، با اچ‌وی‌دی‌سی دارای است.
 بزرگ‌ترین مزیت ، امکان انتقال مقدار زیادی انرژی در مسافت‌های زیاد است و با تلفات کمتر (در مقایسه با روش انتقال ) است. بدین ترتیب امکان استفاده از منابع و دور افتاده مخصوصاً در سرزمین‌های پهناور به وجود می‌آید.
 برخی از شرایطی که در آن استفاده از سیستم اچ‌وی‌دی‌سی به‌صرفه‌تر از انتقال ای‌سی است عبارت‌اند از:
 
 
 
 
 
 خطوط طولانی زیرآبی دارای ظرفیت خازنی زیادی هستند. در سیستم این ظرفیت خازنی تأثیر کمی بر روی عملکرد شبکه دارد اما از آنجایی که در مدارهای ، در مدار تقریباً به صورت یک عمل می‌کند، در خطوط زیرآبی موجب ایجادشدن تلفات اضافی در مدار می‌شود و این استفاده از جریان دی‌سی را در خطوط زیر آبی به صرفه می‌کند.
 در حالت کلی نیز جریان دی‌سی قادر به جابجایی بیشتری نسبت به جریان ای‌سی است چراکه ولتاژ ثابت در دی‌سی از ولتاژ پیک در ای‌سی کمتر است و بدین ترتیب نیاز به استفاده از کمتر و همچنین فاصله کمتر در بین است که این امر موجب سبک شدن رسانا و کابل و همچنین امکان استفاده از رساناهای بیشتر در یک محیط مشخص می‌شود و همچنین هزینه انتقال به صورت دی‌سی کاهش می‌یابد.
 از آنجایی که سیستم اچ‌وی‌دی‌سی به دو ناهماهنگ امکان می‌دهد تا بهم اتصال یابند، این سیستم می‌تواند موجب افزایش در شبکه شود و از ایجاد پدیده‌ای به نام «خطای آبشاری» (به : ) جلوگیری کند. این پدیده زمانی به وجود می‌آید که به علت بروز خطا در قسمتی از شبکه کل یا قسمتی از بار این بخش به بخش دیگری انتقال داده می‌شود و این موجب ایجاد خطا در قسمت دیگر شده یا این بخش را در خطر قرار می‌دهد که به این ترتیب بار این بخش هم به قسمت دیگری انتقال داده می‌شود و این حالت ادامه پیدا می‌کند. مزیت شبکه دی‌سی ولتاژ بالا در این است که تغییرات در بار که موجب ناهماهنگی در شبکه‌های ای‌سی می‌شود تأثیرات مشابهی را بروی شبکه اچ‌وی‌دی‌سی نمی‌گذارد، چراکه و مسیر جاری شدن آن در سیستم اچ‌وی‌دی‌سی کنترل‌پذیر است و در صورت نیاز قابلیت کنترل در شبکه ای‌سی را دارد. این یکی از دلایل مهم تمایل برای ساخت این گونه شبکه‌هاست.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 در خطوط اچ‌وی‌ای سی به صورت یکنواخت در تماس سطح رسانا پخش نمی‌شود و در لایه خارجی رسانا بیشتر است اما در خطوط اچ‌وی‌دی‌سی با داشتن جریان دی‌سی یکنواخت جریان کل سطح مقطع رسانا، دیگر نداریم و از کل رسانا بهره‌برداری صورت می‌گیرد.
 در انتقال توان الکتریکی، انتقال به روش دی‌سی بیش از آنکه یک قاعده باشد یک استثناست. محیط‌هایی وجود دارد که سیستم انتقال در آن‌ها راه حل متعارف است مانند کابل‌های زیر دریا و در اتصالات بین سیستم‌های غیر سنکرون (با مختلف). اما برای در اغلب شرایط انتقال توان به صورت کماکان مناسب است.
در تلاش‌های اولیه انتقال توان الکتریکی، از جریان مستقیم استفاده می‌شد. اما به هر حال در این دوران سیستم جریان متناوب برای انتقال توان بین نیروگاه‌ها و ماشین آلات استفاده‌کننده از این انرژی بر سیستم انتقال توان جریان مستقیم فائق آمده. مزیت اصولی سیستم جریان متناوب قابلیت استفاده از برای انتقال مؤثر سطح به کار رفته در توان انتقالی بود.
با توسعه ماشین‌های جریان متناوب مؤثر، مانند ، استفاده از جریان متناوب معمول شد.
 توانایی انتقال یک امر مهم اقتصادی و فنی است که بایستی مد نظر قرار گیرد، با وجود اینکه ولتاژهای بالا سخت‌تر مورد استفاده واقع می‌شوند و خطرناک‌تر هستند، اما سطح پایین‌تری که برای ولتاژهای بالا مورد نیاز است، برای یک سطح توان معین منجر به استفاده از کابل‌های کوچکتر و تلفات کمتری به صورت می‌شود. انتقال توان همچنین می‌تواند توسط محدود شود.
یک خط جریان مستقیم که در ولتاژ حداکثری برابر یک خط جریان متناوب کار می‌کند، می‌تواند توان بسیار بیشتری را به نسبت جریان متناوب تحت این محدودیت ولتاژ حمل کند؛ بنابراین با مناسب بودن ولتاژ بالا برای انتقال توان زیاد و مناسب بودن ولتاژ پایین‌تر برای بهره‌برداری‌های صنعتی و داخلی، استفاده از سیستم جریان متناوب به دلیل قابلیت تبدیل سطح ولتاژ آن به سطوح مختلف، برای انتقال توان عام شد.
هیچ وسیله معادلی برای در وجود ندارد و بنابراین به‌کارگیری بسیار مشکل‌تر است.
 علی‌رغم اینکه سیستم انتقال توان جریان متناوب پُرکاربردتر است اما در برخی از کاربردها، اچ‌وی‌دی‌سی ترجیح داده می‌شود:
 
 
 
 
 
 
 برای مدتی این گمان وجود داشت که بین یک (خصوصاً در عمومی خطوط که ۵۰ و ۶۰ است) و امراض خاصی ارتباط وجود دارد. یکی از خواص سیستم این است که دیگر چنین متناوبی وجود ندارند. اخیراً در مطالعات آزمایشگاهی نشان داده شده‌است که چنین میدان‌های تناوبی منجر به افزایش اشباع در جرم خون حیوانات می‌شود (این افزایش می‌تواند توسط جلوگیری شود). رادیکال‌های آزاد به عنوان علل احتمالی تعدادی از بیماری‌ها شناخته شده‌اند. مزایای این سیستم تنها شامل آن‌هایی می‌شود که در معرض خطوط انتقال زندگی می‌کنند چرا که مشکلات احتمالی میدان‌های مغناطیسی با انتقال جریان متناوب جریان زیاد و نیز ، و مرتبط با این جریان و حتی وسایل خانگی عادی مانند الکتریکی با و (خصوصاً) که به صورت می‌شوند، ارتباط دارد.
 
 
 
 
 
 مهم‌ترین عیب این سیستم گران بودن و همچنین محدودیت آن‌ها در مقابل است همچنین در خطوط کوتاه تلفات به وجود آمده در مبدل‌ها از یک شبکه ای‌سی با همان طول بیشتر است، بنابراین این سیستم در مسافت‌های کوتاه کاربردی ندارد یا ممکن است به وجود آمده در تلفات نتواند هزینه بالای نصب مبدل‌ها را جبران کند.
در مقایسه با سیستم‌های ای‌سی، این سیستم در قسمت‌هایی که شبکه دارای اتصالات زیادی است خیلی پیچیده‌است. کنترل جاری در یک شبکه پر اتصال دی‌سی نیازمند ارتباط قوی بین تمامی اتصال‌هاست چراکه همواره باید توان جاری در شبکه کنترل شود.
 
 
 
 
 شرکت‌های بزرگ ایجادکننده این گونه خطوط مانند یا هزینه مشخصی از اجرای طرح‌های مشابه در مناطق مختلف اعلام نکرده‌اند چراکه این هزینه بیشتر یک توافق بین طرفین است. از طرف دیگر هزینه اجرای این گونه طرح‌ها به‌طور گسترده‌ای به خصوصیات پروژه مانند: میزان توان شبکه، طول خطوط، نوع شبکه (هوایی یا زیرزمینی)، قیمت زمین در منطقه مورد بحث و… بستگی دارد.
 با این حال برخی از شاغلین در این زمینه اطلاعاتی را بروز داده‌اند که می‌تواند قابل اعتماد باشد. برای خط انتقال ۸ مگاواتی (به : ) با طول تقریبی ۴۰ کیلومتر، هزینه مربوط به قرار داد اولیه به تقریباً به صورت زیر است: (جدای از هزینه‌های مربوط به عملیات آماده‌سازی ساحل، هزینه‌های مربوط به مالکیت زمین‌ها، هزینه مهندسین و…)
 
 بنابراین برای احداث شبکه انتقال ۸ گیگاواتی در چهار خط، هزینه‌ای تقریبی برابر ۷۵۰ میلیون پند نیاز است که باید دیگر هزینه‌های مرتبط با ساخت و بهره‌برداری خط به ارزش ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون پند را هم به آن اضافه کرد.
 خطوط انتقال ای‌سی تنها می‌توانند به خطوط ای‌سی که دارای برابر و تطابق زمانی یا هستند متصل شوند. خیلی از شبکه‌هایی که به ایجاد اتصال تمایل دارند (مخصوصا شبکه‌های متعلق به دو کشور متفاوت) دارای شبکه‌های ناهماهنگ هستند. شبکه سراسری و دیگر کشورهای با فرکانس ۵۰ کار می‌کنند اما هماهنگ نیستند یا برای مثال در کشوری مثل شبکه‌ها ۵۰ یا ۶۰ هرتز هستند. در سراسر جهان مثال‌های زیادی از این دست وجود دارد. در این حالت اتصال شبکه‌ها به صورت ای‌سی غیرممکن یا پرهزینه‌است، اما در سیستم اچ‌وی‌دی‌سی امکان ایجاد اتصال بین شبکه‌های این چنینی وجود دارد.
 این امکان وجود دارد که وصل شده به یک شبکه انتقال بلند ای‌سی دچار بی‌ثباتی شده و موجب اختلال در هماهنگی شبکه شوند. سیستم اچ‌وی‌دی‌سی استفاده از ژنراتورهای نصب شده در مناطق دورافتاده را عملی می‌کند. مستقر در مناطق دور افتاده با استفاده از این سیستم می‌توانند بدون اینکه خطر ایجاد ناهماهنگی در شبکه به وجود آورند به شبکه اتصال یابند.
 به‌طورکلی گرچه اچ‌وی‌دی‌سی امکان اتصال دو شبکه متفاوت ای‌سی را فراهم می‌کند اما هزینه ماشین‌آلات و تجهیزات مبدل از ای‌سی به دی‌سی و برعکس واقعاً قابل توجه‌است، بنابراین استفاده از این سیستم بیشتر در شبکه‌هایی که توجیه اقتصادی داشته باشد انجام می‌گیرد (مسافت دارای توجیه‌پذیری اقتصادی در سیستم اچ‌وی‌دی‌سی برای خطوط زیر آبی در حدود ۵۰ کیلومتر و برای شبکه‌های هوایی بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ کیلومتر است).
 با بکارگیری ، تنها شبکه‌های جریان متناوب را می‌توان به هم متصل کرد؛ یعنی شبکه‌هایی که با سرعت یکسان و مشابه می‌کنند. بسیاری از مناطقی که مایل به اشتراک‌گذاشتن توان‌هایشان هستند دارای شبکه‌ای غیر سنکرون هستند. ارتباطات جریان مستقیم به چنین مناطقی این امکان را می‌دهد که به هم متصل شوند. سیستم‌های جریان مستقیمی که بر پایه هستند اتصال سیستم‌های غیر سنکرون جریان متناوب را ممکن می‌سازند و نیز امکان ولتاژ متناوب و عبور را فراهم می‌آورند. حتی یک را می‌توان به این روش به شبکه مورد نظر متصل کرد.
 سیستم‌های تولید توان نظیر تولید جریان مستقیم می‌کنند. آبی و بادی تولید جریان متناوبی در فرکانسی وابسته به سرعت که آن را به حرکت درمی‌آورد، می‌کنند. در حالت اول جریان مستقیم ولتاژ بالا را می‌توان مستقیماً برای انتقال توان به کار برد. در حالت دوم ما دارای یک سیستم غیر سنکرون هستیم که به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که از یک اتصال جریان مستقیم استفاده کنیم. در هر یک از این حالات ممکن است تشخیص داده شود که انتقال اچ‌وی‌دی‌سی مستقیماً از تولیدکننده به کار ببرند، به ویژه در صورتی که سیستم در مناطق نامساعد قرار داشته باشد.
 به‌طور کلی یک خط توان اچ‌وی‌دی‌سی دو منطقه جریان متناوب از شبکه توزیع برق را به هم متصل می‌کند.
ابزارهای تبدیل جریان متناوب به جریان مستقیم گران هستند و هزینه قابل توجهی را در انتقال توان به خود اختصاص می‌دهند. تبدیل از جریان متناوب به جریان مستقیم را و تبدیل از جریان مستقیم به جریان متناوب را می‌نامند. برای فاصله‌ای بیش از یک فاصله معین (که حدود ۵۰ برای کابل‌های زیر دریا و احتمالاً ۶۰۰ تا ۸۰۰ کیلومتر برای کابل‌های هوایی است) کاهش هزینه ناشی از به‌کارگیری تجهیزات برای سیستم جریان مستقیم از هزینه این تجهیزات بیشتر است و عملاً به کاربری این سیستم در خطوط هوایی بسیار بلند مقرون به صرفه‌است. چنین فاصله‌ای که در آن هزینه‌ها با درآمدها برابر می‌شود را یک فاصلهٔ یربه‌یر (مساوی) می‌نامند. علم همچنین اجازه می‌دهد که توسط کنترل و جریان توان، شبکه برق را مدیریت کنیم؛ بنابراین یک مزیت اضافی وجود ارتباطات اچ‌وی‌دی‌سی افزایش یافته در شبکه انتقال است.
 سیستم‌های اولیه از استفاده می‌کردند که قابل اعتماد نبودند. برای اولین بار در به کار گرفته شدند. یک مشابه است اما با یک اضافی که از آن در یک لحظه معین در جریان متناوب برای دادن فرمان به تریستور استفاده می‌شود. امروزه از گیت عایق شده ( ) نیز به جای تریستور استفاده می‌شود. به دلیل اینکه ولتاژ در اچ‌وی‌دی‌سی گهگاه حول ۵۰۰ است و از ولتاژ شکست دستگاه‌های نیمه‌رسانا بیشتر است، مبدل‌های اچ‌وی‌دی‌سی با استفاده از تعداد زیادی نیمه‌رسانا ساخته می‌شوند که شده‌اند. با این کار عملاً ولتاژی که روی هر نیمه رسانا می‌افتد کاهش می‌یابد و می‌توان از نیمه رساناهای با پایین‌تر که ارزان‌تر نیز هستند استفاده کرد. برای دادن فرمان به تریستورها نیاز به یک داریم که با ولتاژ-پایین کار می‌کند و می‌بایست از مدار ولتاژ بالای سیستم جدا شود. این کار معمولاً به صورت یا نوری انجام می‌شود. در یک سیستم کنترل تجهیزات الکترونیکی ولتاژ پایین نوری را در طول به بخش ولتاژ بالا کنترل الکترونیکی ارسال می‌کنند. یک عنصر کلیدزنی کامل بدون در نظر گرفتن ساختارش عموماً یک خوانده می‌شود.
 و اساساً یک را دارا هستند. بسیاری از بگونه‌ای ساخته شده‌اند تا بتوانند هم به صورت و هم به صورت عمل کنند. در سر جریان متناوب یک دسته از قرار داده می‌شوند که اغلب سه جدا از هم هستند که ایستگاه مورد نظر را از جدا می‌کنند تا بتوانند یک را ایجاد کنند و نیز یک ولتاژ مستقیم نهایی صحیح را تضمین کنند. سپس خروجی این سه ترانسفورماتور به یک شامل تعدادی شیر وصل می‌شود. ساختار اصلی شامل شش شیر است که هر سه شیر هر سه را به یکی از دو سر ولتاژ مستقیم وصل می‌کند. اما به هر حال در این سیستم، به دلیل اینکه هر ۶۰ یک تغییر فاز داریم یا به عبارتی یک ولتاژ شش داریم، این ولتاژ هم قابل ملاحظه‌اند.
یک ساختار بهبود یافته این سیستم از ۱۲ شیر (که اغلب به عنوان سیستم ۱۲ شیره شناخته شده) استفاده می‌کند. در این سیستم جریان متناوب ورودی را قبل از به دو بخش تقسیم می‌کنیم. یک بخش را به یک از ترانسفورماتورها اعمال می‌کنیم و بخش دیگر را به یک از ترانسفورماتورها در نظر می‌گیریم. در این صورت شکل خروجی این دو ترانسفورماتور با هم ۳۰ درجه خواهد داشت. حال ۱۲ شیری که داریم هر یک از این دو دسته سه فاز را به ولتاژ مستقیم وصل می‌کنند و در این صورت هر ۳۰ درجه یک تبدیل فاز خواهیم داشت، یا یک ولتاژ ۱۲ پالسه خواهیم داشت که این به معنی کاهش قابل ملاحظه هارمونیک‌ها است. علاوه بر تغییر دادن ترانسفورماتورها و شیرها، می‌توان توسط اجزا ، و مختلفی برای حذف هارمونیک‌های موجود بر روی ولتاژ مستقیم استفاده کرد.
 در گذشته اچ‌وی‌دی‌سی از که غیرقابل اطمینان بودند، برای انجام یکسوسازی استفاده می‌کردند و هنوز هم استفاده از این یکسوسازها در برخی مبدل‌های قدیمی ادامه دارد. از درگاه‌های اولین بار در دهه ۱۹۶۰ برای یکسوسازی استفاده شد. تریستور نوعی قطعه شبیه است، با این تفاوت که دارای یک پایه اضافی برای کنترل جریان عبوری است. امروزه از که نوعی تریستور است نیز برای یکسوسازی استفاده می‌شود. این قطعه دارای قابلیت‌های بهتری از تریستورهای عادی است و کنترل آن آسان‌تر است که این قابلیت‌ها موجب کاهش قیمت تمام شده یک درگاه می‌شود.
 از آنجایی که ولتاژ استفاده شده در سیستم اچ‌وی‌دی‌سی در بسیاری موارد از انواع نیمه‌رساناها بیشتر است، برای ساخت مبدل‌های اچ‌وی‌دی‌سی از تعداد زیادی قطعات نیمه رسانا به صورت استفاده می‌کنند.
 سیستم ولتاژ که با ولتاژ نسبتاً پایینی کار می‌کند و وظیفه انتقال دستورها قطع یا وصل را به دیگر اجزا دارد باید به‌طور کامل از قسمت جدا شود. این کار عموماً با استفاده از سیستم‌های انجام می‌پزیرد. در یک سیستم کنترل مرکب، قسمت کنترل برای انتقال دستورها از نوری استفاده می‌کند. عمل حمل این پالس‌ها به وسیله انجام می‌گیرد.
 عنصر کاملاً کنترل شده را بدون توجه به اجزای تشکیل دهنده، «درگاه» ( ) می‌نامند.
 در سیستم اچ‌وی‌دی‌سی تیدیل از به و بر عکس تقریباً با تجهیزات مشابهی انجام می‌شود و در بسیاری پست‌های تبدیل، تجهیزات طوری نصب می‌شوند که بتوانند هر دو نقش را داشته باشند. قبل از وصل جریان ای‌سی به تجهیزات یکسوسازی ورودی مبدل از تعدادی (ترانسفورماتور سربه‌سر) عبور می‌کند و سپس خروجی آن‌ها به درگاه‌های یکسوسازی وارد می‌شود. دلیل استفاده از این ترانسفورماتورها تبدیل از شبکه ای‌سی و به وجود آوردن زمین (به : ) داخلی است. در پست تبدیل وظیفه اصلی بر عهده درگاه‌هاست. در ساده‌ترین حالت یک یکسوساز از شش درگاه تشکیل شده‌است که دو به دو به فازهای ای‌سی متصل شده‌اند. ساختمان یکسوساز به صورتی است که هر درگاه در هر سیکل تنها در طول ۶۰ رسانا است و به این صورت وظیفه انتقال در هر ۳۶۰ درجه‌ای به‌طور مساوی بین شش درگاه تقسیم می‌شود.
با افزایش درگاه‌ها تا ۱۲ عدد می‌توان یکسوساز را طوری طراحی کرد که هر ۳۰ درجه درگاه‌ها عوض شوند و بدین ترتیب ظرفیت یکسوسازی هر درگاه افزایش می‌یابد و تولیدی یکسوساز به شدت کاهش می‌یابند.
 دستگاهی است که برای بسیار زیاد استفاده می‌شود. روش عملکرد این دستگاه شبیه به است با این تفاوت که به جای چند چند کیلوولت بر روی قطعه مورد آزمایش اعمال کرده و در نتیجه قادر است مقاومت‌های بسیار بالاتر را با بهتر نشان بدهد.
از طرفی این دستگاه قادر است را که در اثر تغییر خواص مواد (به‌طور مثال یا ) را عیان نماید.
قبل از راه‌اندازی شبکه‌های ، لازم است آن را مورد تست قرار داد. با توجه به کم این دستگاه در صورت خرابی شبکه هم آسیب زیادی به قطعات معیوب وارد نشده و هم شبکه از حاصل از قطع و وصل نابجا در امان خواهد بود.
 این دستگاه با استفاده از برق ۱۲ یک کار کرده و با تبدیل آن توسط و کنترل‌های پیوسته مناسب با میزان تنظیم شده توسط کاربر تولید می‌نماید.
این ولتاژ توسط مدارهای کنترل به شدت و سرعت کنترل می‌شود به‌طوری‌که به محض افزایش جریان از حد مجاز یا اتصال کوتاه به سرعت ولتاژ مورد نظر تا حد مورد اطمینان کاهش می‌یابد. این عمل برای سیستم‌های درونی و همچنین قطعات مورد آزمایش می‌باشد.
{"title": "جریان مستقیم فشارقوی", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%88%DB%8C&oldid=34403149", "language": "fa"}