
 Атомна електростанція Kakrapar з двома блоками IPHWR-700 будується в індійському штаті Гуджарат
IPHWR (Індійський важководний реактор під тиском) — клас індійських важководних реакторів під тиском, розроблених Центром атомних досліджень Бхабха. Базовий проект потужністю 220 МВт був розроблений на базі реакторів RAPS-1 і RAPS-2 на базі CANDU, побудованих у Раватбхата, Раджастан. Пізніше дизайн був розширений до 540 МВт і 700 МВт конструкції. Зараз в Індії працює 17 підрозділів різних типів.

IPHWR-220
Перші блоки PHWR, побудовані в Індії (RAPS-1 і RAPS-2), мають канадську конструкцію CANDU, подібну до першого повномасштабного канадського реактора, побудованого в АЕС Дуглас-Пойнт, Онтаріо. Реактори були встановлені у співпраці з урядом Канади. Починаючи з 1963 року, RAPS-1 потужністю 100 МВт в основному будувався з обладнанням і технологіями, наданими AECL, Канада. RAPS-1 було введено в експлуатацію в 1973 році, але припинення співпраці з Канадою у світлі успішної розробки ядерної зброї Індією в рамках операції «Усміхнений Будда» введення в експлуатацію RAPS-2 могло бути завершено лише до 1981 року, коли Bhabha змінив деякі елементи конструкції. Центр атомних досліджень у партнерстві з індійськими виробниками Larsen &amp; Toubro та Bharat Heavy Electricals Limited. Послідовно було спроектовано повністю індійський проект потужністю 220 МВт, і два блоки були побудовані в Калпаккамі в штаті Таміл Наду, названі MAPS-1 і MAPS-2. Конструкція MAPS-1&2 була розроблена на основі RAPS-1&2, з модифікаціями, внесеними відповідно до прибережного розташування, а також запровадженням резервуара для придушення для обмеження пікового тиску захисної оболонки під час аварії з втратою теплоносія (LOCA) замість обливних баків у RAPS-1&2. Крім того, MAPS-1&2 мають часткове подвійне утримання. Ця конструкція була додатково вдосконалена, і всі наступні блоки PHWR в Індії мають подвійну захисну оболонку.

IPHWR-540
Після завершення проекту IPHWR-220 приблизно в 1984 році під егідою BARC у партнерстві з NPCIL було розпочато більший проект потужністю 540 МВт. Два реактори цієї конструкції були побудовані в Тарапурі, штат Махараштра, починаючи з 2000 року, і перший був введений в експлуатацію 12 вересня 2005 року.

IPHWR-700
Пізніше конструкцію IPHWR-540 було модернізовано до 700 МВт з основною метою підвищення ефективності використання палива та розробки стандартизованої конструкції, яка буде встановлена в багатьох місцях по всій Індії в режимі флоту. Дизайн також було оновлено, щоб включити функції покоління III+.

Технічні характеристики


+

Технічні характеристики

 IPHWR-220 

 IPHWR-540    

 IPHWR-700 


 Теплова потужність, МВт

 754,5

 1730 рік

 2166


 Активна потужність, МВт

 220

 540

 700


 ККД, нетто %

 27.8

 28.08

 29.08


 Температура теплоносія, °C: 








 вхід охолоджуючої рідини

 249

 266

 266


 вихідний отвір охолоджувача

 293.4

 310

 310


 Матеріал первинного теплоносія

 Важка вода


 Матеріал вторинного теплоносія

 Світла вода


 Матеріал модератора

 Важка вода


 Робочий тиск реактора, кг/см 2 (г)

 87

 100

 100


 Висота активного сердечника, см

 508.5

 594

 594


 Еквівалентний діаметр сердечника, см

 451

 -

 638.4


 Середня питома потужність палива

 9,24 кВт/кгU

 -

 235 МВт/м 3


 Середня щільність потужності активної зони, МВт/м 3

 10.13

 -

 12.1


 паливо

 Спечені натуральні гранули UO 2


 Матеріал обшивки труб

 Циркалой-2

 Циркалой-4


 ТВЗ

 3672

 5096

 4704 паливні пучки в 392 каналах


 Кількість твелів у зборі

 19 елементів в 3 кільцях

 37

 37 елементів в 4 кільцях


 Збагачення перевантажувального палива

 0,7% U-235


 Тривалість паливного циклу, міс

 24

 12

 12


 Середнє вигоряння палива, МВт·добу/т

 6700

 7500

 7050


 Тяги керування

 SS/Co

 Кадмій/SS


 Поглинач нейтронів

 Борний ангідрид

 Бор


 Система відведення залишкового тепла

 Активний: Вимкнення системи охолодження
Пасив: Природна циркуляція через парогенератори

 Активний: Вимкнення системи охолодження
Пасив: Природна циркуляція через парогенератори

і система відведення тепла Passive Decay


 Система безпечного впорскування

 Система аварійного охолодження активної зони


Див. також

* CANDU, попередник індійських конструкцій PHWR
* Атомна енергетика в Індії

Примітки


