title: 关于继电保护的问题?10KV线路的过流保护和速断保护,过流保护动 
desc: 10KV线路的过流保护和速断保护,过流保护动作,故障点在线路的末端;速断保护动作,故障点在线路的前端.假如一条10公里的线路,如何理解什么范围是前端,什么范围是后端?
answer: 这里说的前端和后端是以10KV线路保护安装位置为参考点的。
  假设线路两端为A、B，对于安装在A侧的保护动作后跳开A侧的开关，对于安装在A侧的保护讲，故障点靠近A侧的称为线路的前端，故障点远离A侧的称为线路的末端。
  如果10kV线路是单回路,只有变电站装有一个开关的情况下也是同样道理。
  1、线路的前端、末端是相对于线路保护安装地点而言的，从保护安装地点向线路看去，靠近保护安装地点称为前端，远离保护安装地点称为末端。
  2、如果10kV线路是单回路，保护安装在电源侧，靠近保护安装地点（前端）故障时，速断保护动作跳开开关。此时过流保护在故障时也同时启动，只是因为过流保护有延时，而速断保护没有延时，所以由速断保护先于过流保护动作跳开开关。
  3、如果10kV线路是单回路，保护安装在电源侧，远离保护安装地点（末端）故障时，过流保护动作跳开开关。此时速断保护在故障时因故障电流小于速断保护启动定值，速断保护不动作，由过流保护经延时跳开开关。