title: 求助：选择性漏电保护原理？电流互感器的作用？付次为什么不能开路？? 
desc: 求助：选择性漏电保护原理？电流互感器的作用？付次为什么不能开路？诚谢！！！！！！！！！！！
answer: 选择性漏电保护一般是采用功率方向型原理制作的漏电保护。即当线路中的一条支路漏电时，该支路零序电压和零序电流方向一致，此时它们的积即零序功率为正，保护器动作，其余零序功率为负的保护器不动作，因此，具有选择性。
  电流互感器是用来计量和保护电路用的。当线路的电流较大时，计量器具和保护继电器就不能直接取一次电流用来计量和保护，必须通过互感器来把大电流等比例的转换成小电流来计量和接入保护装置。互感器的二次侧一般是以5A作为接入点。所以互感器的比率都是20/5、50/5、100/5.....
  由于电流互感器是把大电流转换成小电压，按照功率平衡原理，互感器电流低的一边电压就高，高的倍数就是电流的比率，因此，电流互感器的二次侧电压比一次侧高几倍甚至几十倍，这样高的电压如果开路，会产生放电，引起事故，所以电流互感器二次侧不能开路。