title: 在雷雨天气数据中心需要保护吗，具体方法简单说下 
desc: 在雷雨天气需要保护吗，具体方法简单说下
answer: 雷电是自然界的天气现象，属小概率事件，但其一旦发生，所造成的损失却是巨大的。据美国有关部门的保守估计，由雷电电磁脉冲导致的计算机失效或损坏，平均每年约占全部雷击事故的70％；而据我国一些省市的不完全统计，电子信息系统设备因雷击造成的直接损失约占雷击总损失的80％。雷击所造成的间接损失与政治、经济影响更是无法估量。因此，对数据中心而言，加强雷电的综合防护措施显得尤为重要。
  
  1 雷电防护系统(LPS)的构成
  
      雷电防护系统由外部防雷装置和内部防雷装置组成。外部防雷装置主要由接闪器、引下线和接地装置组成，其作用在于截获击向建筑物的直击雷(包括侧击雷)，把雷电流从雷击点引导并分散泄放人大地，避免产生热效应和机械损坏，以及危险火花、接触电压和跨步电压。而内部防雷装置则主要是通过现场技术手段保持LPS部件与金属结构的间隔距离(电气绝缘)和必要的等电位联结。其作用在于避免由于雷电流进入外部防雷装置或建筑物内其他接地的金属导电部件时，导致的建筑物内金属部件产生危险火花和接触电压。
  
      雷电防护系统主要的作用是减少雷电流对实体的损害和人身伤害。对于数据中心室外设备(天线及其附属设施、通风设备及其附属设施、其他金属管道、金属屋面等金属类设施)的保护，LPS是不可或缺的。
  
  2 雷电电磁脉冲防护系统(LMPS)的构成
  
      雷电电磁脉冲(LEMP)会危及电气和电子系统，数据中心内应设置雷电电磁脉冲防护系统，对大量电子设备和附属设施就雷电电磁脉冲产生的浪涌和电磁场辐射进行防护。LMPS包括以下基本防护措施。
  
      2．1 接地和等电位联结
  
      在设有数据中心的建筑物内，接地装置宜采用环形接地体，接地装置将雷电流泄放入地。为了避免数据中心区域设备内部出现危险的电位差。必须使用低阻抗的等电位联结网络，同时也能减小磁场。
  
      2．2磁屏蔽和布线
  
      a．空间屏蔽，可以衰减雷电直击建筑物或其附近而在雷电防护区(LPZ)内部产生的磁场，并减少了内部浪涌。
      b． 内部线路屏蔽，使用屏蔽电缆或屏蔽电缆管道内部线路，可最大限度地减少感应浪涌。
      c．合理布线，内部线路合理布线能够最大限度地减少感应回路，从而减小内部浪涌。
      d．进入建筑物的外部线路屏蔽减少了传导到内部系统的浪涌。
      空间屏蔽、内部线路屏蔽、合理布线可以同时使用，也可以单独使用。磁屏蔽能够减小电磁场内部感应浪涌的幅值：内部线路的合理布线可以减小内部感应浪涌的幅值。
  
      2．3协调配合的SPD(浪涌保护器)防护
  
      在数据中心的电气和电子系统中，电源和信号回路都必须考虑选择安装合适的协调配合的SPD防护。SPD防护协调配合有以下几种：SPD的能量配合；电压限制型SPD间的配合：电压开关型和电压限制型SPD间的配合：电压开关型SPD间的配合。各种配合的原则详见《雷电防护第4部分：建筑物内电气和电子系统》(GB／T 21714.4—2008／IEC 62305—4：2006)。
  雷电综合防护系统框图及设计流程图见 