一体式膜-生物反应器同步硝化反硝化中试试验
当污泥浓度维持在19～20 g/L时,一体式平板膜-生物反应器运行112 d,通量稳定在25.2～25.7 L/(m2·h),运行过程除正常曝气以保持对膜进行水力冲刷外没有进行任何物理和化学清洗.试验考察不同DO浓度对同步硝化反硝化效果的影响,结果表明,反应器内有较好的硝化反硝化效应,当温度在18～12 ℃变动时,膜生物反应器的硝化反硝化效果基本不受温度的影响.