HVDC HelWin1
எச். வி. டி. சி ஹெல்வின் 1 என்பது ஒரு உயர் மின்னழுத்த நேரடி மின்னோட்டம் (எச். வி. டி. சி) இணைப்பாகும், இது ஜேர்மன் பிரதான நிலப்பரப்பின் மின் கட்டத்திற்கு கடல் காற்று சக்தியை அனுப்புவதற்காக கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டம் பெரும்பாலான எச். வி. டி. சி அமைப்புகளிலிருந்து வேறுபடுகிறது, ஏனெனில் இரண்டு மாற்றி நிலையங்களில் ஒன்று கடலில் ஒரு மேடையில் கட்டப்பட்டுள்ளது. மின்னழுத்த மூல மாற்றிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன மற்றும் மொத்த கேபிள் நீளம் 130 கிமீ ஆகும். இந்த திட்டம் முடிக்கப்பட்டு அதன் உரிமையாளரான டென்னெட்டிடம் பிப்ரவரி 2015 இல் ஒப்படைக்கப்பட்டது. ஹெல்வின்1 என்பது ஜெர்மன் எனர்ஜிவெண்டே (எரிசக்தி மாற்றம்) திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக ஜெர்மன் பைட்டில் ஜெர்மனி கடற்கரையில் உள்ள கடல் காற்று பூங்காக்களுக்கு கட்ட இணைப்புகளை வழங்கும் ஒரு லட்சிய திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும். ஹெல்வின் 1 ஹெல்வின் கிளஸ்டரின் ஒரு பகுதியாகும், இது ஜெர்மன் தீவான ஹெலிகோலாண்டின் பெயரால் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. ஹெல்வின் 1 நோர்ட்சீ ஓஸ்ட் மற்றும் மீர்விண்ட் சூட்/ஓஸ்ட் காற்றுப் பூங்காக்களிலிருந்து மின்சாரத்தை கொண்டு செல்வதற்காக கட்டப்பட்டுள்ளது. பெரும்பாலான மின்தொகுப்புகளுக்கு எச். வி. டி. சி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது, ஏனெனில் காற்றுப் பூங்காவிலிருந்து கரைக்கும், கரையிலிருந்து கடற்கரை மின்தொகுப்புக்கு அருகிலுள்ள பொருத்தமான இணைப்பு இடத்திற்கும் உள்ள ஒப்பீட்டளவில் நீண்ட தூரம் வழக்கமான மாற்று மின்னோட்ட பரிமாற்றத்தை பொருளற்றதாக ஆக்குகிறது. தொழில்நுட்ப அம்சங்கள் ஹெல்வின் 1 மின்னழுத்த மூல மாற்றிகளை (வி. எஸ். சி) ஏசி-யில் இருந்து டிசி-க்கு மாற்றவும், மீண்டும் திரும்பவும் பயன்படுத்துகிறது, 4,5 கே. வி. ஐ. ஜி. பி. டி-களை மாறுதல் கூறுகளாகப் பயன்படுத்துகிறது. இணைப்பின் ஒவ்வொரு முனையிலும் ±250 kV இன் டிசி மின்னழுத்தம் மற்றும் 576 மெகாவாட் பரிமாற்ற திறன் கொண்ட ஒரு மாற்றி வழங்கப்படுகிறது. சீமென்ஸால் கட்டப்பட்ட மாற்றிகள், சமச்சீர் மோனோபோல் உள்ளமைவில் மாடுலர் மல்டி லெவல் கன்வெர்ட்டர் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துகின்றன. ஒவ்வொரு கன்வெர்ட்டர் நிலையத்திலும் இணையாக இரண்டு, மூன்று கட்ட மின்மாற்றிகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன, ஒவ்வொன்றும் 425 எம். வி. ஏ (கடல்) மற்றும் 422 எம். வி. ஏ (கடல்) என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு கன்வெர்ட்டர் வால்விலும் 50 mH உலர் வகை வால்வு உலை பொருத்தப்பட்டுள்ளது. கடல் மாற்று ஹெல்வின் ஆல்பா இயங்குதளத்தில் அமைந்துள்ளது, இது வார்னெமண்டேயில் நோர்டிக் யார்ட்ஸால் கட்டப்பட்டது. மேடையின் மேற்பகுதி மிதவை-மேல் வகையைச் சேர்ந்தது, இது நிறுவல் தளத்திற்கு மிதக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, பின்னர் கட்டமைப்பிற்கு ஒருங்கிணைந்த ஆதரவு கால்களைப் பயன்படுத்தி நீரில் மூழ்கிய ஆதரவு கட்டமைப்பில் அடுக்கி வைக்கப்படுகிறது. மேற்பகுதி மொத்தம் 12000 டன் எடையைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் 75 மீ x 50 மீ x 23 மீ உயரம் கொண்டது. ஹெல்வின் ஆல்பாவை கடலோர துணை மின் நிலையத்துடன் இணைக்கும் இரண்டு 250 கே. வி கேபிள்களில் ஒவ்வொன்றும் மொத்தம் 130 கிமீ நீளத்தைக் கொண்டுள்ளன, இதில் 85 கிமீ கடல் கேபிள் மற்றும் 45 கிமீ நிலத்தடி நில கேபிள் ஆகும். கடல் கேபிள்கள் புசம் அருகே கரைக்கு வந்து, நில கேபிள்களாக, புட்டெலில் உள்ள கடலோர மாற்றி நிலையத்திற்கு தொடர்கின்றன. கேபிள்கள் பிரிஸ்மியனால் வழங்கப்பட்டன மற்றும் வெளியேற்றப்பட்ட குறுக்கு-இணைக்கப்பட்ட பாலிஎதிலீன் காப்பு பயன்படுத்தப்பட்டன. கட்டுமான அட்டவணை ஹெல்வின் 1 திட்டம் 2010 இல் ஆர்டர் செய்யப்பட்டது. இந்த மேடை 26 ஆகஸ்ட் 2013 அன்று நிறுவப்பட்டது. ஜனவரி 2015 இல் தொடங்கப்பட்டது மற்றும் இந்த திட்டம் பிப்ரவரி 2015 இல் டென்னெட்டிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது, இருப்பினும் கையளிக்கும் நேரத்தில், 288 மெகாவாட் காற்றாலை மின்சாரம் மட்டுமே கன்வெர்ட்டர் நிலையத்துடன் இணைக்கப்பட்ட காற்றாலை பண்ணைகளான மீர்விந்த் சூட் ஓஸ்ட் (288 மெகாவாட்) நோர்ட்சீ-ஓஸ்ட் (295.2 மெகாவாட்) ஹை-வோல்டேஜ் நேரடி கடல் காற்று சக்தி எச். வி. டி. சி போர்வின் 1 எச். வி. டி. சி போர்வின் 2 எச். வி. டி. சி போர்வின் 3 எச். வி. டி. சி டால்வின் 1 எச். வி. டி. சி டால்வின் 2 எச். வி. டி. சி டால்வின் 3 எச். வி. டி. சி ஹெல்வின் 2 எச். வி. டி. சி சில்வின் 1 குறிப்புகள் வெளிப்புற இணைப்புகள் டென்னெட் இணையதளத்தில் (ஜெர்மன் மொழியில்) திட்டத்தின் விளக்கம். உண்மைத் தாள்ஃ எச். வி. டி. சி பிளாட்ஃபார்ம் ஹெல்வின் 1, சீமென்ஸ் வலைத்தளம். ஹெல்வின் 1 எச். வி. டி. சி அமைப்பு, அனைத்து எச். வி. டி. சி திட்டங்களின் சிஐஜிஆர்இ தொகுப்பு. ஜெர்மனியில் மின்சார மின் பரிமாற்ற அமைப்புகள் எச். வி. டி. சி மின் பரிமாற்றக் கோடுகள் வட கடலில் மின்சார இணைப்பிகள்