HVDC DolWin1
எச். வி. டி. சி டால்வின் 1 என்பது ஜெர்மன் பிரதான நிலப்பரப்பின் மின் கட்டத்திற்கு கடல் காற்று சக்தியை அனுப்புவதற்காக கட்டப்பட்ட உயர் மின்னழுத்த நேரடி மின்னோட்ட இணைப்பாகும். இந்த திட்டம் பெரும்பாலான எச். வி. டி. சி அமைப்புகளிலிருந்து வேறுபடுகிறது, ஏனெனில் இரண்டு மாற்றி நிலையங்களில் ஒன்று கடலில் ஒரு மேடையில் கட்டப்பட்டுள்ளது. மின்னழுத்த மூல மாற்றிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன மற்றும் மொத்த கேபிள் நீளம் 165 கிமீ ஆகும். இந்த திட்டம் ஏபிபியால் கட்டப்பட்டது மற்றும் ஜூலை 2015 இல் அதன் உரிமையாளரான டென்னெட்டிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது, இது ஜெர்மனியில் 2015 இல் முடிக்கப்பட வேண்டிய ஐந்தாவது திட்டமாகும். ஜெர்மன் எனர்ஜிவெண்டே (எரிசக்தி மாற்றம்) திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, ஜெர்மன் பைட்டில், ஜெர்மனி கடற்கரையில் உள்ள கடல் காற்று பூங்காக்களுக்கு கட்ட இணைப்புகளை வழங்கும் லட்சிய திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக டால்வின் 1 உள்ளது. ஜெர்மன்/டச்சு எல்லையில் உள்ள டாலார்ட் விரிகுடாவின் பெயரால் பெயரிடப்பட்ட டால்வின் கிளஸ்டரின் ஒரு பகுதியாக டால்வின் 1 உருவாகிறது. ட்ரையனல் போர்க்கம்-வெஸ்ட் II காற்றுப் பூங்காவிலிருந்து மின்சாரத்தை கொண்டு செல்வதற்காக டால்வின் 1 கட்டப்பட்டுள்ளது. பெரும்பாலான மின்தொகுப்புகளுக்கு எச். வி. டி. சி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது, ஏனெனில் காற்றுப் பூங்காவிலிருந்து கரைக்கும், கரையிலிருந்து கடற்கரை மின்தொகுப்புக்கு அருகிலுள்ள பொருத்தமான இணைப்பு இடத்திற்கும் உள்ள ஒப்பீட்டளவில் நீண்ட தூரம் வழக்கமான மாற்று மின்னோட்ட பரிமாற்றத்தை பொருளற்றதாக ஆக்குகிறது. தொழில்நுட்ப அம்சங்கள் டால்வின் 1 மின்னழுத்த மூல மாற்றிகளை (வி. எஸ். சி) பயன்படுத்துகிறது, இது ஏ. சி. யில் இருந்து டி. சி. க்கு மாற்றவும், மீண்டும் திரும்பவும், ஐ. ஜி. பி. டி. க்களை மாறுதல் கூறுகளாகப் பயன்படுத்துகிறது. இணைப்பின் ஒவ்வொரு முனையிலும் ±320 கிலோவாட் டிசி மின்னழுத்தம் மற்றும் 800 மெகாவாட் பரிமாற்ற திறன் கொண்ட ஒரு மாற்றி வழங்கப்படுகிறது. ABB ஆல் கட்டப்பட்ட மாற்றிகள், சமச்சீர் மோனோபோல் உள்ளமைவில், அடுக்கு இரண்டு-நிலை மாற்றி (ஒரு வகை மாடுலர் மல்டி-லெவல் கன்வெர்ட்டர்) என்று குறிப்பிடப்படும் ஒரு இடவியலைப் பயன்படுத்துகின்றன. ஒவ்வொரு கன்வெர்ட்டர் நிலையத்திலும் இணையாக இரண்டு, மூன்று கட்ட மின்மாற்றிகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன, ஒவ்வொன்றும் 590 எம். வி. ஏ என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளன. நெதர்லாந்தின் ஸ்விஜண்ட்ரெக்டில் ஹீரேமாவால் கட்டப்பட்ட டால்வின் ஆல்பா கடல் தளத்தின் மீது இந்த கடல் மாற்று இயந்திரம் அமைந்துள்ளது. இதன் மேற்பகுதி 64 மீட்டர் x 42 மீட்டர் x 38 மீட்டர் அளவும், 12000 டன் எடையும் கொண்டது. டால்வின் ஆல்பாவை கடலோர துணை மின் நிலையத்துடன் இணைக்கும் இரண்டு 320 கே. வி கேபிள்களில் ஒவ்வொன்றும் மொத்தம் 165 கிமீ நீளத்தைக் கொண்டுள்ளன, இதில் 75 கிமீ கடல் கேபிள் மற்றும் 90 கிமீ நிலத்தடி நில கேபிள் ஆகும். கேபிள்கள் ஏபிபியால் வழங்கப்பட்டன மற்றும் வெளியேற்றப்பட்ட குறுக்கு இணைக்கப்பட்ட பாலிஎதிலீன் காப்பு பயன்படுத்தப்பட்டன. கட்டுமான அட்டவணை டால்வின் 1 திட்டம் 2010 இல் ஆர்டர் செய்யப்பட்டது மற்றும் தளம் ஆகஸ்ட் 2013 இல் நிறுவப்பட்டது. போர்கம் மேற்கு காற்றுப் பூங்காவுடன் சோதனை செயல்பாடு டிசம்பர் 2014 இல் தொடங்கியது மற்றும் இந்த திட்டம் ஜூலை 2015 இல் ஒப்படைக்கப்பட்டது. உயர் மின்னழுத்த நேரடி கடல் காற்று சக்தி எச். வி. டி. சி போர்வின் 1 எச். வி. டி. சி போர்வின் 2 எச். வி. டி. சி போர்வின் 3 எச். வி. டி. சி டால்வின் 2 எச். வி. டி. சி டால்வின் 3 எச். வி. டி. சி ஹெல்வின் 1 எச். வி. டி. சி ஹெல்வின் 2 எச். வி. டி. சி சில்வின் 1 குறிப்புகள் வெளிப்புற இணைப்புகள் டென்னெட் இணையதளத்தில் (ஜெர்மன் மொழியில்) திட்டத்தின் விளக்கம். அதிகாரப்பூர்வ ட்ரையனல் போர்க்கம்-வெஸ்ட் 2 வலைத்தளம் டால்வின் 1, ஏபிபி வலைத்தளம் டால்வின் 1 எச். வி. டி. சி அமைப்பு, அனைத்து எச். வி. டி. சி திட்டங்களின் சிஜிஆர் காம்பெண்டியம். டால்வின் ஆல்பா எச். வி. டி. சி இயங்குதளம், ஹீரேமா வலைத்தளம் ஏ. பி. பி. வட கடல் எச். வி. டி. சி டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்களில் டால்வின் ஆல்பா டாப்சைட் மின்சார இணைப்பிகளை வழங்குகிறது ஜெர்மனியில் மின்சார மின் பரிமாற்ற அமைப்புகள் ஜெர்மனியில் 2014 ஆம் ஆண்டில் முடிக்கப்பட்ட எரிசக்தி உள்கட்டமைப்பு நிறுவனங்கள்