Fire sprinkler
ஒரு தீ தெளிப்பான் அல்லது தெளிப்பான் தலை என்பது ஒரு தீ தெளிப்பான் அமைப்பின் ஒரு அங்கமாகும், இது ஒரு தீயின் விளைவுகள் கண்டறியப்படும்போது தண்ணீரை வெளியேற்றுகிறது, அதாவது முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட வெப்பநிலையை மீறிய போது. தீ தெளிப்பான்கள் உலகளவில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, ஒவ்வொரு ஆண்டும் 40 மில்லியனுக்கும் அதிகமான தெளிப்பான்கள் பொருத்தப்படுகின்றன. ஒழுங்காக வடிவமைக்கப்பட்ட மற்றும் பராமரிக்கப்படும் தீயணைப்பு தெளிப்பான்கள் மூலம் பாதுகாக்கப்பட்ட கட்டிடங்களில், 99 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான தீப்பிழம்புகள் தீயணைப்பு தெளிப்பான்கள் மூலம் மட்டுமே கட்டுப்படுத்தப்பட்டன. 1812 ஆம் ஆண்டில், பிரிட்டிஷ் கண்டுபிடிப்பாளர் சர் வில்லியம் காங்க்ரீவ் கூரையில் துளையிடப்பட்ட குழாய்களைப் பயன்படுத்தி ஒரு கையால் தெளிக்கும் அமைப்புக்கு காப்புரிமை பெற்றார். யாராவது தீயைக் கவனித்தபோது, குழாய்கள் வழியாக தண்ணீரை அனுப்ப கட்டிடத்திற்கு வெளியே ஒரு வால்வு திறக்கப்படலாம். சிறிது நேரத்திற்குப் பிறகு, ஒரு பெரிய தளபாடங்கள் தொழிற்சாலை மீண்டும் மீண்டும் எரிந்ததன் விளைவாக, ஹிராம் ஸ்டீவன்ஸ் மாக்சிம் மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படுவதைத் தடுப்பது எப்படி என்று ஆலோசிக்கப்பட்டு முதல் தானியங்கி தீ தெளிப்பானை கண்டுபிடித்தார். இது தீப்பிடித்த பகுதிகளை அணைத்து தீயை தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு தெரிவிக்கும். காப்புரிமை காலாவதியானபோது, யோசனை பயன்படுத்தப்பட்டாலும், மாக்ஸிமால் இந்த யோசனையை வேறு எங்கும் விற்க முடியவில்லை. நியூ ஹேவன், கனெக்டிகட்டைச் சேர்ந்த ஹென்றி எஸ். பார்மலீ, 1874 ஆம் ஆண்டில் முதல் தானியங்கி தீ தெளிப்பு அமைப்பை உருவாக்கி நிறுவினார், இல்லையெனில் சீல் செய்யப்பட்ட நீர் குழாய்களில் உள்ள துளைகளை அவிழ்க்க நெருப்பில் உருகிய சாலிடரைப் பயன்படுத்தினார். அவர் மதுசெக் பியானோ ஒர்க்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவராக இருந்தார், மேலும் அதிக காப்பீட்டு விகிதங்களுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் தனது தெளிப்பு முறையை கண்டுபிடித்தார். பார்மலீ தனது யோசனைக்கு காப்புரிமை பெற்றார் மற்றும் அமெரிக்காவில் அதனுடன் பெரும் வெற்றியைப் பெற்றார், அவரது கண்டுபிடிப்பை "தானியங்கி தீ அணைக்கும் கருவி" என்று அழைத்தார். பின்னர் அவர் ஐரோப்பாவுக்குச் சென்று, முழு அழிவுக்கு முன்னர் ஒரு கட்டிட தீயை நிறுத்துவதற்கான தனது முறையை நிரூபித்தார். பர்மேலியின் கண்டுபிடிப்பு அவர் திட்டமிட்டபடி அதிக கவனத்தைப் பெறவில்லை, ஏனெனில் பெரும்பாலான மக்களால் ஒரு தெளிப்பு அமைப்பை நிறுவ முடியவில்லை. இதை அவர் உணர்ந்தவுடன், காப்பீட்டு நிறுவனங்களுக்கு தனது அமைப்பைப் பற்றி கற்பிக்க தனது முயற்சிகளைத் திருப்பினார். தெளிப்பு முறை இழப்பு விகிதத்தைக் குறைக்கும் என்றும், இதனால் காப்பீட்டு நிறுவனங்களுக்கு பணத்தை மிச்சப்படுத்தும் என்றும் அவர் விளக்கினார். குறைக்கப்பட்ட பிரீமியங்களின் வடிவத்தில் நியாயமான வருவாயை உறுதி செய்யாவிட்டால், தனது அமைப்பை நிறுவ வணிக உரிமையாளர்களிடமிருந்து ஒப்பந்தங்களைப் பெறுவதில் அவர் ஒருபோதும் வெற்றி பெற முடியாது என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார். இது தொடர்பாக, காப்பீட்டுத் துறையில் தொடர்புகளைக் கொண்டிருந்த இரண்டு நபர்களின் ஆர்வத்தை அவரால் பதிவு செய்ய முடிந்தது. முதல் நபர் போல்டனில் ஒரு பெரிய வணிகத்தில் பருத்தி சுழற்பந்து வீச்சாளரான மேஜர் ஹெஸ்கெத் ஆவார், அவர் போல்டன் காட்டன் டிரேட்ஸ் மியூச்சுவல் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவராகவும் இருந்தார். இந்த நிறுவனத்தின் இயக்குநர்களும் அதன் செயலாளருமான பீட்டர் கெவனும் பர்மேலியின் ஆரம்பகால சோதனைகளில் ஆர்வம் காட்டினர். போல்டனின் ஆஸ்ட்லி பிரிட்ஜில் உள்ள ஜான் ஸ்டோன்ஸ் & கம்பெனியின் பருத்தி நூற்பு ஆலைகளில் தெளிப்பு நிறுவலுக்கான தனது முதல் ஆர்டரை ஹெஸ்கெத் பெற்றார். இதைத் தொடர்ந்து விரைவில் அதே நகரத்தைச் சேர்ந்த ஜான் பட்லருக்குச் சொந்தமான அலெக்ஸாண்ட்ரா மில்ஸின் ஆர்டர் வந்தது. பார்மலீ தனது முயற்சிகளால் இரண்டு விற்பனைகளைப் பெற்றிருந்தாலும், போல்டன் காட்டன் டிரேட்ஸ் மியூச்சுவல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அதன் உள்ளூர் பகுதிக்கு வெளியே ஒரு பெரிய நிறுவனமாக இருக்கவில்லை. பார்மேலிக்கு ஒரு பரந்த செல்வாக்கு தேவைப்பட்டது. மான்செஸ்டர் மியூச்சுவல் ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் கார்ப்பரேஷனின் மேலாளரான ஜேம்ஸ் நார்த் லேனில் அவர் இந்த செல்வாக்கைக் கண்டார். இந்த நிறுவனம் 1870 ஆம் ஆண்டில் லங்காஷயர் மற்றும் யார்க்ஷயர் ஜவுளி உற்பத்தியாளர்கள் சங்கங்களால் உயர் காப்பீட்டு விகிதங்களுக்கு எதிரான எதிர்ப்பாக நிறுவப்பட்டது. அவர்கள் இடர் மேலாண்மையை ஊக்குவிக்கும் கொள்கையையும், குறிப்பாக தீயை அணைக்க மிகவும் புதுப்பித்த மற்றும் அறிவியல் கருவிகளைப் பயன்படுத்துவதையும் கொண்டிருந்தனர். தனது தெளிப்பு முறைமையில் வெகுஜனங்களுக்கு கல்வி கற்பிப்பதில் அவர் மகத்தான முயற்சியையும் நேரத்தையும் செலவிட்டார் என்றாலும், 1883 வாக்கில் சுமார் 10 தொழிற்சாலைகள் மட்டுமே பார்மலீ தெளிப்பாளரால் பாதுகாக்கப்பட்டன. மீண்டும் அமெரிக்காவில், பார்மலீ தெளிப்பானை உற்பத்தி செய்து கொண்டிருந்த ஃப்ரெடெரிக் கிரின்னெல், மிகவும் பயனுள்ள கிரின்னெல் தெளிப்பானை வடிவமைத்தார். தண்ணீருடனான அனைத்து தொடர்புகளிலிருந்தும் உருகக்கூடிய மூட்டை அகற்றுவதன் மூலம் அவர் உணர்திறனை அதிகரித்தார், மேலும், நெகிழ்வான உதரவிதானத்தின் மையத்தில் ஒரு வால்வு அமர்வதன் மூலம், நீர் அழுத்தத்தின் அழுத்தத்தின் குறைந்த-உருகுதல் சாலிடர் மூட்டைக்கு நிவாரணம் அளித்தார். இதன் மூலம், வால்வு இருக்கை நீர் அழுத்தத்தால் வால்வுக்கு எதிராக கட்டாயப்படுத்தப்பட்டது, இது ஒரு சுய-மூடும் செயலை உருவாக்குகிறது. நீரின் அழுத்தம் எவ்வளவு அதிகமாக இருக்கிறதோ, வால்வு அவ்வளவு இறுக்கமாக இருக்கும். நெகிழ்வான உதரவிதானம் மேலும் மேலும் முக்கியமான செயல்பாட்டைக் கொண்டிருந்தது. இது வால்வு மற்றும் அதன் இருக்கையை ஒரே நேரத்தில் வெளியே நகர்த்தியது, சாலிடர் மூட்டு முற்றிலும் துண்டிக்கப்படும் வரை. கிரினெல் தனது தெளிப்பு முறைமைக்கான காப்புரிமையைப் பெற்றார். அவர் தனது கண்டுபிடிப்பை ஐரோப்பாவிற்கும் எடுத்துச் சென்றார், அங்கு அது பார்மலீ பதிப்பை விட மிகப் பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது. இறுதியில், பார்மலீ அமைப்பு திரும்பப் பெறப்பட்டு, கிரினெல்லுக்கும் அவரது கண்டுபிடிப்புக்கும் பாதை திறக்கப்பட்டது. அமெரிக்க ஒழுங்குமுறைகள் தீ தெளிப்பான் பயன்பாடு மற்றும் நிறுவல் வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் ஒட்டுமொத்த தீ தெளிப்பான் அமைப்பு வடிவமைப்பு வழிகாட்டுதல்கள் தேசிய தீ பாதுகாப்பு சங்கம் (என்எஃப்பிஏ) 13, (என்எஃப்பிஏ) 13டி மற்றும் (என்எஃப்பிஏ) 13ஆர் ஆகியவற்றால் வழங்கப்படுகின்றன மற்றும் உள்ளூர் அதிகார வரம்புகளால் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. கலிபோர்னியா, பென்சில்வேனியா மற்றும் இல்லினாய்ஸ் உள்ளிட்ட சில மாநிலங்களில் குறைந்தபட்சம் சில புதிய குடியிருப்பு கட்டுமானங்களில் தெளிப்பான்கள் தேவைப்படுகின்றன. தீ தெளிப்பான்கள் தானியங்கி அல்லது திறந்த துளையாக இருக்கலாம். தானியங்கி தீ தெளிப்பான்கள் ஒரு உருகக்கூடிய உறுப்பைப் பயன்படுத்துகின்றன, அவை முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட வெப்பநிலையில் செயல்படுகின்றன. உருகக்கூடிய உறுப்பு உருகுகிறது அல்லது உடைந்த திரவத்தைக் கொண்ட கண்ணாடி விளக்கைக் கொண்டுள்ளது, இதனால் தீ தெளிப்பு குழாயில் உள்ள நீர் அழுத்தம் தெளிப்பு துளையிலிருந்து ஒரு பிளக்கை வெளியே தள்ளுகிறது, இதன் விளைவாக துளையிலிருந்து தண்ணீர் தெளிக்கப்படுகிறது. நீர் ஓட்டம் ஒரு திசைதிருப்பியைத் தாக்குகிறது, இது தண்ணீரை தெளிப்பு வகையின் குறிக்கோள்களுக்கு ஆதரவாக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு தெளிப்பு வடிவமாக உருவாக்குகிறது (அதாவது, கட்டுப்பாடு அல்லது அடக்குதல்). நவீன தெளிப்பு தலைகள் கீழ்நோக்கி நேரடியாக தெளிக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. பல்வேறு திசைகளிலும் வடிவங்களிலும் தெளிப்பை வழங்க ஸ்ப்ரே முனைகள் கிடைக்கின்றன. பெரும்பாலான தானியங்கி தீ தெளிப்பான்கள் தீயில் தனித்தனியாக செயல்படுகின்றன. மோஷன் பிக்சர் பிரதிநிதித்துவத்திற்கு மாறாக, அமைப்பு ஒரு சிறப்பு வெள்ள வகையாக இல்லாவிட்டால், முழு தெளிப்பு அமைப்பும் ஒரே நேரத்தில் செயல்படாது. திறந்த துளை தெளிப்பான்கள் நீர் தெளிப்பு அமைப்புகள் அல்லது வெள்ள தெளிப்பான்கள் அமைப்புகளில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவை வெப்ப உணர்திறன் இயக்க உறுப்பு அகற்றப்பட்டு, அவை அடிப்படையாகக் கொண்ட தானியங்கி தெளிப்பானை ஒத்திருக்கின்றன. ஃபிரான்சிபிள் பல்புகளைப் பயன்படுத்தும் தானியங்கி தீ தெளிப்பான்கள் அவற்றின் இயக்க வெப்பநிலையைக் குறிக்கும் ஒரு தரப்படுத்தப்பட்ட வண்ண-குறியீட்டு நடைமுறையைப் பின்பற்றுகின்றன. ஆக்டிவேஷன் வெப்பநிலை தெளிப்பு அமைப்பு பாதுகாக்கும் ஆபத்தின் வகையுடன் ஒத்திருக்கிறது. குடியிருப்பு குடியிருப்புகளில் வாழ்க்கை பாதுகாப்பின் தனித்துவமான குறிக்கோளுடன் ஒரு சிறப்பு வகை விரைவான பதில் தெளிப்பான் வழங்கப்படுகிறது (ஒரு குடியிருப்பு தெளிப்பான் ஒரு நிலையான தெளிப்பு தெளிப்பானை விட அதிக வெளியேற்ற முறையைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் அவை சுவர்களில் அதிக நீரை வெளியேற்றுவதற்காக குறிப்பாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. விரைவு மறுமொழி தெளிப்பான்கள் NFPA #13 தரநிலையின் 2002 பதிப்பு, பிரிவு 3.6.1 விரைவு மறுமொழி தெளிப்பான்கள் 50 (மீட்டர்-விநாடிகள்) அல்லது அதற்கும் குறைவான மறுமொழி நேரக் குறியீட்டை (ஆர்டிஐ) கொண்டுள்ளன என்று வரையறுக்கிறது. ஆர். டி. ஐ என்பது தெளிப்பானின் வெப்ப-பதிலளிக்கக்கூடிய உறுப்பு எவ்வளவு வெப்பமாக பதிலளிக்கிறது என்பதற்கான ஒரு அளவீடு ஆகும், இது தெளிப்பான் பல்பின் வெப்பநிலையை சூடான காற்று ஓட்டத்தின் வெப்பநிலையில் 63 சதவீதமாக உயர்த்த தேவையான நேரமாக அளவிடப்படுகிறது. விரைவான பதில் என்ற சொல் முழு தெளிப்பானின் பட்டியலைக் குறிக்கிறது (இடைவெளி, அடர்த்தி மற்றும் இருப்பிடம் உட்பட) வேகமாக பதிலளிக்கும் வெளியீட்டு உறுப்பு மட்டுமல்ல. நீட்டிக்கப்பட்ட கவரேஜ் சாதாரண ஆபத்து (ஈ. சி. ஓ. எச்) தெளிப்பான்கள் போன்ற பல நிலையான பதில் தெளிப்பான்கள், அவற்றின் தீ சோதனைகளில் தேர்ச்சி பெறுவதற்காக வேகமாக பதிலளிக்கும் (குறைந்த வெப்ப நிறை கூறுகள்) உள்ளன. விரைவான பதில் தெளிப்பான்கள் நிலையான தெளிப்பு விலக்கிகளுடன் கிடைக்கின்றன, ஆனால் அவை நீட்டிக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு விலக்கிகளுடன் கிடைக்கின்றன. செயல்பாடு ஒவ்வொரு மூடிய-தலை தெளிப்பானும் ஒரு வெப்ப-உணர்திறன் கண்ணாடி விளக்கு (கீழே காண்க) அல்லது இரண்டு பகுதி உலோக இணைப்பால் மூடப்பட்டிருக்கும், இது வூட் உலோகம் மற்றும் ஒத்த கலவைகளுடன் கூடிய பிற உலோகக்கலவைகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. கண்ணாடி விளக்கு அல்லது இணைப்பு ஒரு குழாய் தொப்பிக்கு அழுத்தத்தைப் பயன்படுத்துகிறது, இது ஒரு பிளக்காக செயல்படுகிறது, இது தெளிப்பானைச் சுற்றியுள்ள சுற்றுப்புற வெப்பநிலை தனிப்பட்ட தெளிப்பானின் வடிவமைப்பு செயல்படுத்தும் வெப்பநிலையை அடையும் வரை தண்ணீர் பாய்வதைத் தடுக்கிறது. முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட வெப்ப அளவை அடையும் போது ஒவ்வொரு தெளிப்பானும் சுயாதீனமாக செயல்படுவதால், செயல்படும் தெளிப்பான்களின் எண்ணிக்கை நெருப்புக்கு அருகிலுள்ளவற்றுக்கு மட்டுமே வரையறுக்கப்படுகிறது, இதன் மூலம் தீ தோன்றிய இடத்தில் கிடைக்கும் நீர் அழுத்தத்தை அதிகரிக்கிறது. விளக்கின் உள்ளே திரவத்தின் வெப்ப விரிவாக்கத்தின் விளைவாக விளக்கு உடைகிறது. ஒரு விளக்கு உடைவதற்கு எடுக்கும் நேரம் வெப்பநிலையைப் பொறுத்தது. வடிவமைப்பு வெப்பநிலைக்கு கீழே, அது உடைவதில்லை, வடிவமைப்பு வெப்பநிலைக்கு மேலே, அது உடைகிறது, வடிவமைப்பு வரம்பை விட வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது உடைக்க குறைந்த நேரம் எடுக்கும். மறுமொழி நேரம் ஒரு மறுமொழி நேரக் குறியீடாக (ஆர். டி. ஐ) வெளிப்படுத்தப்படுகிறது, இது பொதுவாக 35 முதல் 250 மீ 1⁄2 செ 1⁄2 வரை மதிப்புகளைக் கொண்டுள்ளது, இதில் குறைந்த மதிப்பு விரைவான பதிலைக் குறிக்கிறது. நிலையான சோதனை நடைமுறைகளின் கீழ் (135 டிகிரி செல்சியஸ் காற்று 2 மீட்டர்/வி வேகத்தில்), 68 டிகிரி செல்சியஸ் தெளிப்பு விளக்கு 7 முதல் 33 விநாடிகளுக்குள் உடைந்து விடும். ஆர்டிஐ ஏகாதிபத்திய அலகுகளிலும் குறிப்பிடப்படலாம், அங்கு 1 அடி 1⁄2 செ 1⁄2 என்பது 0.55 மீ 1⁄2 செ 1⁄2 க்கு சமம். வெப்ப உறுப்பு வர்ணம் பூசப்பட்டிருந்தால் ஒரு தெளிப்பானின் உணர்திறன் எதிர்மறையாக பாதிக்கப்படலாம். அட்டவணையில் இருந்து 6.2.5.1 NFPA13 2007 பதிப்பு அதிகபட்ச உச்சவரம்பு வெப்பநிலை, தெளிப்பானின் பெயரளவு இயக்க வெப்பநிலை, விளக்கு அல்லது இணைப்பின் நிறம் மற்றும் வெப்பநிலை வகைப்பாட்டைக் குறிக்கிறது. பல வகையான தெளிப்பான்கள் உள்ளனஃ விரைவான பதில் நிலையான பதில் CMSA (கட்டுப்பாட்டு முறை குறிப்பிட்ட பயன்பாடு) குடியிருப்பு ESFR (ஆரம்ப அடக்குதல் விரைவான பதில்) ESFR ESFR (ஆரம்ப அடக்குதல் விரைவான பதில்) ஒரு கருத்து மற்றும் ஒரு வகை தெளிப்பானை குறிக்கிறது. "கருத்து என்னவென்றால், தெளிப்பான்களின் விரைவான பதில் ஒரு தீயில் ஒரு நன்மையை உருவாக்க முடியும், பதில் ஒரு பயனுள்ள வெளியேற்ற அடர்த்தியுடன் இருந்தால்-அதாவது, எரியும் எரிபொருள் தொகுப்பை அடக்க போதுமான அளவில் தீ பிளூம் வழியாக கீழே செல்லும் திறன் கொண்ட ஒரு தெளிப்பான் தெளிப்பு". இந்த கருத்தாக்கத்திற்காக உருவாக்கப்பட்ட தெளிப்பான் அதிக ரேக் சேமிப்பகத்தில் பயன்படுத்துவதற்காக உருவாக்கப்பட்டது. ESFR தெளிப்பு தலைகள் 1980 களில் உருவாக்கப்பட்டன, இது சமீபத்திய விரைவான பதில் தீ தெளிப்பு தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு குறிப்பிட்ட உயர் சவால் தீ அபாயங்களை தீ அடக்குவதை வழங்குகிறது. இந்த தெளிப்பான்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பு, தீயணைப்புத் துறை வரும் வரை தீயைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையில் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் வடிவமைக்கப்பட்டன. செயலில் தீ பாதுகாப்பு தானியங்கி தீ அடக்குதல் கட்டிடம் குறியீடு தீ பாதுகாப்பு மதிப்பீட்டு அமைப்பு ஹைட்ராலிக் கணக்கீடு கே-காரணி (தீ பாதுகாப்பு) பைப்பிங் டைகோ இன்டர்நேஷனல் விக்டாலிக் குறிப்புகள் வெளிப்புற இணைப்புகள் தீயணைப்பு உபகரணங்கள் தீ அடக்குதல் செயலில் தீ பாதுகாப்பு அமெரிக்க கண்டுபிடிப்புகள்