Isolated ground
ஒரு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட தரை (ஐஜி) (அல்லது ஐரோப்பிய இலக்கியத்தில் செயல்பாட்டு பூமி (எஃப்இ)) என்பது ஒரு உள்ளூர் பூமி மின்முனையுடன் ஒரு தரை இணைப்பு ஆகும், அங்கு முக்கிய வழங்கல் வேறுபட்ட பூமி ஏற்பாட்டைப் பயன்படுத்துகிறது, இது உள்நாட்டு பிரதான பொருட்களுடன் பயன்படுத்தப்படும் பொதுவான பூமி ஏற்பாடுகளில் ஒன்றாகும். இது ஒரு டிடி எர்த்திங் அமைப்பிலிருந்து வேறுபட்டது, அங்கு சிஸ்டம் எலக்ட்ரோடும் பாதுகாப்பு எர்த்திங்கின் ஒரு பகுதியாகும், நடுநிலை பிணைப்பு அல்ல. ஒழுங்குமுறை அனுமதிக்கும் பெரும்பாலான நாடுகளில், வழக்கமான வயரிங் நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தலாம் போன்ற அமைப்புகளுக்கு டி. டி விரும்பப்படுகிறது. ஒரு ஐஜி தேவைப்படக்கூடிய எடுத்துக்காட்டுகளில் ரேடியோ டிரான்ஸ்மிட்டர்கள் அடங்கும், அங்கு ஆண்டெனா மற்றும் அதன் பூமியுடன் தொடர்புடைய ஆர்எஃப் நீரோட்டங்கள் பிரதான விநியோக வயரிங்கிற்குள் நுழைய விரும்பவில்லை, மற்றும் நேர்மாறாக, விநியோகத்தால் ஏற்படும் குறுக்கீட்டிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய உணர்திறன் கருவிகளுக்கு. அத்தகைய அமைப்புகளுடன் கணினி பாதுகாப்பைப் பராமரிக்க மிகுந்த கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும், மேலும் ஒவ்வொரு விஷயமும் கவனமாக பரிசீலிக்கப்பட வேண்டும். விளக்கம் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மைதானங்களைப் (ஐஜி) பயன்படுத்துவதற்கான முதன்மைக் காரணம், சத்தம் இல்லாத தரை திரும்புதலை வழங்குவதாகும், இது உபகரணங்கள் தரையிறக்கம் (ஈஜி) திரும்புதலில் இருந்து தனித்தனியாக இருக்கும். ஈஜி சர்க்யூட் அனைத்து உலோக வழித்தடங்கள், வெளியேறும் பெட்டிகள் மற்றும் உலோக அடைப்புகளை உள்ளடக்கியது, அவை வயரிங் கொண்டுள்ளன, மேலும் பிழை நீரோட்டங்கள் ஏற்பட்டால் பாதுகாப்பான திரும்பும் பாதையை வழங்க தரையிறக்கப்பட வேண்டும். கணினிகள், மருத்துவமனை உபகரணங்கள் மற்றும் ஆடியோ உபகரணங்கள் போன்ற மின்னணு உபகரணங்களில் தரை குறிப்புக்கு ஒரு காப்பிடப்பட்ட, தனி தரை பாதையை ஐஜி வழங்குகிறது. ஐஜி தரை சுழல்களை உடைக்காது, இது கணினிகள், அச்சுப்பொறிகள் போன்ற உபகரணங்களை சேதப்படுத்தும். ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட கணினி உபகரணங்கள் பெரும்பாலும் ஒற்றை-புள்ளி தரையிறக்கத்தால் பயனடைகின்றன. தேவைப்படும் சிறப்பு உபகரணங்களுடன் மட்டுமே ஐஜி பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஐஜி பொதுவாக காப்பிடப்பட்டு, கட்டிடத்திற்கு வெளியே பூமி தரையிறங்கும் கம்பியின் புள்ளி வரை பிரிக்கப்படுகிறது. ஐஜி நடுநிலை அல்லது வேறு எந்த பூமிக்குரிய நெட்வொர்க்குடனும் இணைக்கப்படவில்லை. ஒரு தனி, இன்சுலேட்டட் கண்டக்டர் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய சிறப்பு அவுட்லெட்டுகள் நிறுவப்படுவதால், நிலையான மின் சுற்றுகளை விட ஐஜி சுற்றுகள் நிறுவ மிகவும் விலை உயர்ந்தவை. அதன் முக்கிய குறைபாடு என்னவென்றால், தனிமைப்படுத்தப்படாத தரையிறங்கும் இணைப்பை விட தனிமைப்படுத்தப்பட்ட தரையிறங்கும் இணைப்பில் அதிக மின்மறுப்பு உள்ளது, மேலும் பணிநீக்கம் இல்லை, எனவே பாதுகாப்பு குறைக்கப்படுகிறது. தனிமைப்படுத்தப்பட்ட தரை கொள்கலன்கள் நோயாளி பராமரிப்பு பகுதிகளில் அனுமதிக்கப்படுகின்றன, ஆனால் உடனடி நோயாளி பராமரிப்பு அருகே நிறுவப்படும் போது மட்டுமே. 1950கள் வரை உள்நாட்டு பொருட்கள், தனிமைப்படுத்தப்பட்ட தரை உள்நாட்டு பிரதான பொருட்கள் எஞ்சிய-தற்போதைய சாதனம் (ஆர். சி. டி) அல்லது பூமி கசிவு சர்க்யூட் பிரேக்கர் (ஈ. எல். சி. பி) ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கவில்லை, மேலும் ஒரு நேரடி-பூமி-பிழை ஏற்பட்டால் ஒரு உருகியை வீசுவதற்கு தரை மின்மறுப்பு மிக அதிகமாக இருந்தது. இது வீட்டில் உள்ள உலோக வேலைகளை உயிருடன் விட்டுவிடலாம். எஞ்சிய நடப்பு சாதனங்களின் (ஆர். சி. டி. க்கள்) பயன்பாடு அல்லது அத்தகைய நிறுவல்களுடன் முன்பு இருந்த ஈ. எல். சி. பி. க்கள் இந்த சிக்கலைத் தீர்த்தன. இத்தகைய நிறுவல்கள் EEBAD (மண் உபகரண பிணைப்பு மற்றும் தானியங்கி துண்டித்தல்) என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஒரு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட தரை, சரியாக நிறுவப்பட்டால், சில மின் சத்தத்தைக் குறைக்கலாம். இருப்பினும், முழுமையான பவர் கண்டிஷனிங் மற்றும் பாதுகாப்புக்கு பொதுவாக சர்ஜ் ப்ரொடெக்டர் அல்லது தடையற்ற மின் வழங்கல் போன்ற கூடுதல் சாதனங்கள் தேவைப்படுகின்றன. ரெசெப்டக்கிள் சரியாக நிறுவப்படவில்லை என்றால், அது ஒரு ஆபத்தான நிறுவலை உருவாக்கலாம். மேலும் காண்க மின் தரையிறக்கம் மின் பாதுகாப்பு குறிப்புகள் மின்சார மின் பாதுகாப்பு