Exhaust air heat pump
ஒரு வெளியேற்ற காற்று வெப்ப பம்ப் (ஈ. ஏ. எச். பி) ஒரு கட்டிடத்தின் வெளியேற்றக் காற்றிலிருந்து வெப்பத்தைப் பிரித்தெடுக்கிறது மற்றும் வெப்பத்தை விநியோக காற்று, சூடான குழாய் நீர் மற்றும்/அல்லது ஹைட்ரோனிக் வெப்ப அமைப்புக்கு (கீழ் தள வெப்பம், ரேடியேட்டர்கள்) மாற்றுகிறது. இதற்கு குறைந்தபட்சம் இயந்திர வெளியேற்றம் தேவைப்படுகிறது, ஆனால் இயந்திர வழங்கல் விருப்பமானது; இயந்திர காற்றோட்டத்தைப் பார்க்கவும். இந்த வகை ஹீட் பம்ப் அதன் வெளியீட்டு சக்தியை பராமரிக்க ஒரு குறிப்பிட்ட காற்று பரிமாற்ற விகிதம் தேவைப்படுகிறது. உட்புற காற்று ஆண்டு முழுவதும் தோராயமாக 20-22 டிகிரி செல்சியஸாக இருப்பதால், வெப்ப விசையியக்கக் குழாயின் அதிகபட்ச வெளியீட்டு சக்தி பருவங்கள் மற்றும் வெளிப்புற வெப்பநிலையைப் பொறுத்து மாறுபடாது. ஹீட் பம்பின் அமுக்கி இயங்கும் போது கட்டிடத்தை விட்டு வெளியேறும் காற்று பொதுவாக பெரும்பாலான பதிப்புகளில்-1 டிகிரியில் இருக்கும். எனவே, அலகு மாற்றப்பட வேண்டிய காற்றில் இருந்து வெப்பத்தை பிரித்தெடுக்கிறது (ஒரு மணி நேரத்திற்கு அரை காற்று மாற்றம் என்ற விகிதத்தில்). வீட்டிற்குள் நுழையும் காற்று பொதுவாக அலகு மூலம் பதப்படுத்தப்பட்ட காற்றை விட வெப்பமாக இருக்கும், எனவே நிகர 'ஆதாயம்' உள்ளது. இவை சரியான வகையான வீடுகளில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுவதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். வெளியேற்றப்பட்ட காற்று வெப்ப விசையியக்கக் குழாய்கள் குறைந்தபட்ச ஓட்ட விகிதங்களைக் கொண்டுள்ளன, இதனால் ஒரு சிறிய பிளாட்டில் நிறுவப்படும்போது, காற்றோட்டம் நீண்ட காலமாக பிளாட்டை அதிக காற்றோட்டமாக்குகிறது மற்றும் அதிக அளவு தேவையற்ற வெளிப்புறக் காற்றை ஈர்ப்பதன் மூலம் வெப்ப இழப்பை அதிகரிக்கிறது. இதை நிராகரிக்க கூடுதல் வெளிப்புற காற்றை எடுக்கக்கூடிய சில மாதிரிகள் உள்ளன, மேலும் முந்தைய வெளியேற்ற காற்று வெப்ப பம்புகளைத் தவிர்ப்பதற்காக இந்த காற்று அமுக்கிக்கு ஊட்டப்படுகிறது, சூடான நீரில் குறைந்த வெப்ப வெளியீடு மற்றும் அமுக்கி/வெப்ப பம்ப் செயல்முறையிலிருந்து சுமார் 1.8 கிலோவாட் வெப்பம் இருக்கும், ஆனால் அது கட்டிடத்தின் தேவைகளுக்கு குறைவாக இருந்தால் கூடுதல் வெப்பம் தானாகவே இம்மர்ஷன் ஹீட்டர்கள் அல்லது வெளிப்புற எரிவாயு கொதிகலன் வடிவில் தூண்டப்படும். இம்மர்ஷன் ஹீட்டர் டாப்-அப் கணிசமானதாக இருக்கலாம் (நீங்கள் தவறான யூனிட்டைத் தேர்ந்தெடுத்தால்), மேலும் 6 கிலோவாட் இம்மர்ஷன் ஹீட்டர் கொண்ட ஒரு யூனிட் முழு வெளியீட்டில் இயங்கும்போது அதை இயக்க ஒரு மணி நேரத்திற்கு £1 செலவாகும். NIBE F200P நிறுத்தப்பட்டது F360P நிறுத்தப்பட்டது F205 F370 F470 F750 F730 சிக்கல்கள் 2009 மற்றும் 2013 க்கு இடையில், இங்கிலாந்தில் சுமார் 15,000 புத்தம் புதிய சமூக வீடுகள் கட்டப்பட்டன, இதில் NIBE EAHP கள் முதன்மை வெப்பமாக பயன்படுத்தப்பட்டன. உரிமையாளர்கள் மற்றும் வீட்டுவசதி சங்க குத்தகைதாரர்கள் மின்சார கட்டணங்களை முடக்குவதாக தெரிவித்தனர். வெளியேற்றும் காற்று வெப்ப பம்புகளுடன் அதிக இயக்க செலவுகள் வழக்கமாக உள்ளன, மேலும் இந்த அலகுகளுடன் மிகக் குறைந்த வெப்ப மீட்பு காரணமாக எதிர்பார்க்கப்பட வேண்டும். பொதுவாக காற்றோட்டம் காற்று ஓட்டம் வினாடிக்கு 31 லிட்டர் மற்றும் வெப்ப மீட்பு 750W மற்றும் அதற்கு மேல் இல்லை. வெப்பம் மற்றும் சூடான நீரை வழங்க தேவையான அனைத்து கூடுதல் வெப்பமும் மின்சாரத்திலிருந்து வருகிறது, அமுக்கி மின் உள்ளீடு அல்லது மூழ்கும் ஹீட்டர். 0 டிகிரி செல்சியஸுக்குக் குறைவான வெளிப்புற வெப்பநிலையில், இந்த வகை வெப்பப் பம்ப் ஒரு வீட்டிலிருந்து வழங்குவதை விட அதிக வெப்பத்தை நீக்குகிறது. ஒரு வருடத்திற்குள் வெளியேற்றப்பட்ட காற்று வெப்பப் பம்ப் கொண்ட ஒரு சொத்தின் ஆற்றல் உள்ளீட்டில் சுமார் 60 சதவீதம் மின்சாரத்திலிருந்து வரும். கோவென்ட்ரியில் வசிப்பவர்களின் வெற்றியைக் குறிப்பிட்டு, பல குடும்பங்கள் தங்கள் ஈ. ஏ. எச். பி அமைப்புகளை மிகவும் நம்பகமான மற்றும் திறமையான வெப்பத்துடன் மாற்ற டெவலப்பர்களுடன் இன்னும் போராடி வருகின்றன. குறிப்புகள் வெளிப்புற இணைப்புகள் என்ஐபிஇ எரிசக்தி அமைப்புகள் இங்கிலாந்து வெப்ப பம்புகள்