Feedwater heater
ஃபீட் வாட்டர் ஹீட்டர் என்பது நீராவி உற்பத்தி செய்யும் கொதிகலனுக்கு வழங்கப்படும் தண்ணீரை முன்கூட்டியே சூடாக்க பயன்படும் ஒரு மின் நிலைய கூறு ஆகும். ஊட்ட நீரை முன்கூட்டியே சூடாக்குவது நீராவி உற்பத்தியில் ஈடுபடும் மாற்ற முடியாத தன்மைகளைக் குறைக்கிறது, எனவே அமைப்பின் வெப்ப இயக்கவியல் செயல்திறனை மேம்படுத்துகிறது. இது ஆலை இயக்க செலவுகளைக் குறைக்கிறது மற்றும் நீராவி சுழற்சியில் ஊட்ட நீர் மீண்டும் அறிமுகப்படுத்தப்படும்போது கொதிகலன் உலோகத்திற்கு வெப்ப அதிர்ச்சியைத் தவிர்க்க உதவுகிறது. ஒரு நீராவி மின் நிலையத்தில் (பொதுவாக மாற்றியமைக்கப்பட்ட ராங்கைன் சுழற்சியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது), ஊட்ட நீர் ஹீட்டர்கள் ஊட்ட நீரை மிகவும் படிப்படியாக செறிவூட்டல் வெப்பநிலைக்கு கொண்டு வர அனுமதிக்கின்றன. இது வேலை செய்யும் திரவத்திற்கு (நீர்) வெப்ப பரிமாற்றத்துடன் தொடர்புடைய தவிர்க்க முடியாத மாற்றங்களை குறைக்கிறது. இத்தகைய மாற்றமுடியாத தன்மைகள் பற்றிய மேலும் விவாதத்திற்கு வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாவது விதி பற்றிய கட்டுரையைப் பார்க்கவும். சுழற்சி விவாதம் மற்றும் விளக்கம் ஊட்ட நீரை சூடாக்க பயன்படுத்தப்படும் ஆற்றல் பொதுவாக நீராவி விசையாழியின் நிலைகளுக்கு இடையில் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட நீராவியிலிருந்து பெறப்படுகிறது. எனவே, விசையாழியில் விரிவாக்க வேலையைச் செய்யப் பயன்படுத்தப்படும் நீராவி (எனவே மின்சாரத்தை உருவாக்குகிறது) அந்த நோக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. ஊட்ட நீர் ஹீட்டருக்கு பயன்படுத்தப்படும் மொத்த சுழற்சி நீராவி வெகுஜன ஓட்டத்தின் சதவீதம் பிரித்தெடுத்தல் பின்னம் என்று அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் இந்த பின்னத்தை அதிகரிப்பது விசையாழி மின் உற்பத்தியில் குறைவை ஏற்படுத்துவதால் அதிகபட்ச மின் நிலைய வெப்ப செயல்திறனுக்கு கவனமாக உகந்ததாக இருக்க வேண்டும். ஊட்ட நீர் ஹீட்டர்கள் "திறந்த" அல்லது "மூடிய" வெப்பப் பரிமாற்றிகளாகவும் இருக்கலாம். ஒரு திறந்த வெப்பப் பரிமாற்றி என்பது பிரித்தெடுக்கப்பட்ட நீராவி ஊட்டத்துடன் கலக்க அனுமதிக்கப்படுகிறது. ஹீட்டரில் உள்ள அழுத்தம் கொதிகலன் அழுத்தத்திற்கும் கண்டன்சர் அழுத்தத்திற்கும் இடையில் இருப்பதால், இந்த வகையான ஹீட்டருக்கு பொதுவாக ஃபீட் இன்லெட் மற்றும் அவுட்லெட் இரண்டிலும் ஒரு ஃபீட் பம்ப் தேவைப்படும். ஒரு டீயரேட்டர் என்பது திறந்த ஃபீட் வாட்டர் ஹீட்டரின் ஒரு சிறப்பு வழக்கு ஆகும், இது குறிப்பாக ஃபீட் வாட்டரிலிருந்து கண்டன்சன் செய்யப்படாத வாயுக்களை அகற்ற வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மூடிய ஃபீட் வாட்டர் ஹீட்டர்கள் பொதுவாக ஷெல் மற்றும் குழாய் வெப்பப் பரிமாற்றிகளாகும், அங்கு குழாய்கள் முழுவதும் ஃபீட் வாட்டர் செல்கிறது மற்றும் டர்பைன் பிரித்தெடுத்தல் நீராவி மூலம் சூடாக்கப்படுகிறது. திறந்த ஹீட்டரைப் போல பிரித்தெடுக்கப்பட்ட நீராவியின் அழுத்தத்திற்கு ஊட்ட நீரை அதிகரிக்க ஹீட்டருக்கு முன்னும் பின்னும் தனித்தனி பம்புகள் தேவையில்லை. இருப்பினும், பிரித்தெடுக்கப்பட்ட நீராவி (இது ஊட்ட நீரை சூடாக்கிய பிறகு கிட்டத்தட்ட முழுமையாக ஒடுக்கப்படுகிறது) பின்னர் கண்டன்சர் அழுத்தத்திற்கு தள்ளப்பட வேண்டும், இது ஒரு ஐசென்டால்பிக் செயல்முறையாகும், இது ஒட்டுமொத்த சுழற்சி செயல்திறனில் லேசான அபராதத்துடன் சில என்ட்ரோபி ஆதாயத்தை விளைவிக்கிறதுஃ பல மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் பல ஊட்ட நீர் ஹீட்டர்களை உள்ளடக்கியது மற்றும் திறந்த மற்றும் மூடிய கூறுகள் இரண்டையும் பயன்படுத்தலாம். ஊட்ட நீர் ஹீட்டர்கள் புதைபடிவ மற்றும் அணு எரிபொருள் மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் இரண்டிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பொருளாதார நிபுணர் ஒரு பொருளாதார நிபுணர் ஒரு ஃபீட் வாட்டர் ஹீட்டருக்கு ஒத்த நோக்கத்திற்காக சேவை செய்கிறார், ஆனால் தொழில்நுட்ப ரீதியாக வேறுபட்டவர், ஏனெனில் இது வெப்பத்திற்கு சுழற்சி நீராவியைப் பயன்படுத்துவதில்லை. புதைபடிவ-எரிபொருள் ஆலைகளில், பொருளாதார நிபுணர் கொதிகலனுக்குள் நுழைவதற்கு முன்பு தண்ணீரை சூடாக்க உலைகளில் இருந்து மிகக் குறைந்த வெப்பநிலை கொண்ட ஃப்ளூ வாயுவைப் பயன்படுத்துகிறார். இது உலைக்கும் ஊட்ட நீர்க்கும் இடையிலான வெப்பப் பரிமாற்றத்தை ஒரு சிறிய சராசரி வெப்பநிலை சாய்வு (ஒட்டுமொத்த நீராவி ஜெனரேட்டருக்கு) முழுவதும் நிகழ அனுமதிக்கிறது. எனவே எரிபொருளின் உண்மையான ஆற்றல் உள்ளடக்கத்தைப் பொறுத்தவரை பார்க்கும்போது கணினி செயல்திறன் மேலும் அதிகரிக்கிறது. பெரும்பாலான அணு மின் உற்பத்தி நிலையங்களில் பொருளாதாரக் கருவிகள் இல்லை. இருப்பினும், எரிப்பு பொறியியல் அமைப்பு 80 + அணுசக்தி ஆலை வடிவமைப்பு மற்றும் அதன் பரிணாம வாரிசுகள், (எ. கா. கொரியா எலக்ட்ரிக் பவர் கார்ப்பரேஷனின் ஏ. பி. ஆர்-1400) ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஊட்ட நீர் பொருளாதாரத்தை இணைக்கிறது. இந்த பொருளாதாரம் குறைந்த வெப்பநிலை முதன்மை குளிரூட்டியைப் பயன்படுத்தி நீராவி ஜெனரேட்டர் நுழைவாயிலில் நீராவி ஜெனரேட்டர் ஊட்ட நீரை முன்கூட்டியே சூடாக்குகிறது. ஒரு மூடிய ஃபீட் வாட்டர் ஹீட்டரின் தெர்மோ-ஹைட்ராலிக் செயல்திறனை தீர்மானிப்பதற்கான நடைமுறைகள், திசை மற்றும் வழிகாட்டுதலுக்கான பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் குறியீடு ASME PTC 12.1 ஃபீட் வாட்டர் ஹீட்டர் தரநிலை ஆகும். மேலும் காண்க புதைபடிவ எரிபொருள் மின் நிலையம் அனல் மின் நிலையம் ASME குறியீடுகள் அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஆஃப் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் (ASME), பின்வரும் குறியீட்டை வெளியிடுகிறதுஃ PTC 4.4 எரிவாயு விசையாழி வெப்ப மீட்பு நீராவி ஜெனரேட்டர்கள் வெளிப்புற குறிப்புகள் மின் நிலைய வரைபடத்தை இணைக்கின்றன உயர் அழுத்த ஊட்ட நீர் ஹீட்டர்கள் இயந்திர பொறியியல் வேதியியல் செயல்முறை பொறியியல் உருஃ எகோனோமைசர் (ενεργετικα)