Isolated ground
ایک الگ تھلگ گراؤنڈ (آئی جی) (یا یورپی ادب میں فنکشنل ارتھ (ایف ای)) آلات سے مقامی ارتھ الیکٹروڈ سے زمینی رابطہ ہے جہاں مرکزی سپلائی ایک مختلف ارتھنگ انتظام کا استعمال کرتی ہے، جو گھریلو مینز کی فراہمی کے ساتھ استعمال ہونے والے مشترکہ ارتھنگ انتظامات میں سے ایک ہے۔ یہ ٹی ٹی ارتھنگ سسٹم سے الگ ہے جہاں سسٹم الیکٹروڈ بھی سیفٹی ارتھنگ کا حصہ ہے اور غیر جانبدار بند نہیں ہے۔ زیادہ تر ممالک میں جہاں ضابطے اس کی اجازت دیتے ہیں، ٹی ٹی کو ایسے نظاموں کے لیے ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ روایتی وائرنگ تکنیک استعمال کی جا سکتی ہیں۔ ایسی مثالیں جہاں آئی جی کی ضرورت پڑ سکتی ہے ان میں ریڈیو ٹرانسمیٹر شامل ہیں جہاں اینٹینا اور اس کی زمین سے وابستہ آر ایف کرنٹ مینز سپلائی وائرنگ میں داخل ہونا مطلوب نہیں ہے، اور اس کے برعکس، حساس آلات کے لیے جو سپلائی سے پیدا ہونے والی مداخلت سے محفوظ ہونا چاہیے۔ اس طرح کے نظام کے ساتھ نظام کی حفاظت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت احتیاط برتنی پڑتی ہے، اور ہر معاملے پر احتیاط سے غور کرنا پڑتا ہے۔ تفصیل الگ تھلگ گراؤنڈز (آئی جی) کے استعمال کی بنیادی وجہ شور سے پاک گراؤنڈ ریٹرن فراہم کرنا ہے، جو آلات گراؤنڈنگ (ای جی) ریٹرن سے الگ ہے۔ ای جی سرکٹ میں دھات کی تمام نالیاں، آؤٹ لیٹ بکس، اور دھات کے احاطے شامل ہیں جن میں وائرنگ ہوتی ہے اور فالٹ کرنٹس کی صورت میں واپسی کا محفوظ راستہ فراہم کرنے کے لیے گراؤنڈ ہونا ضروری ہے۔ آئی جی الیکٹرانک آلات، جیسے کمپیوٹر، ہسپتال کا سامان، اور آڈیو آلات میں زمینی حوالہ کے لیے ایک موصل شدہ، علیحدہ زمینی راستہ فراہم کرتا ہے۔ آئی جی گراؤنڈ لوپس کو نہیں توڑتا، جو کمپیوٹر، پرنٹر وغیرہ جیسے آلات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ باہم مربوط کمپیوٹر کا سامان اکثر سنگل پوائنٹ گراؤنڈنگ سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ آئی جی کا استعمال صرف ان خصوصی آلات کے ساتھ کیا جاتا ہے جن کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئی جی کو عام طور پر موصل کیا جاتا ہے اور عمارت کے باہر زمین کی گراؤنڈنگ راڈ کے مقام تک الگ کیا جاتا ہے۔ آئی جی غیر جانبدار یا کسی دوسرے ارتھنگ نیٹ ورک سے منسلک نہیں ہے۔ ایک علیحدہ، موصل کنڈکٹر کی تنصیب اور متعلقہ خصوصی آؤٹ لیٹس کی ضرورت کی وجہ سے، آئی جی سرکٹس معیاری پاور سرکٹس کے مقابلے میں نصب کرنا زیادہ مہنگا ہے۔ اس کا بنیادی منفی پہلو یہ ہے کہ ایک الگ تھلگ گراؤنڈنگ کنکشن میں غیر الگ تھلگ گراؤنڈنگ کنکشن کے مقابلے میں زیادہ رکاوٹ ہوتی ہے، اور کوئی بے کار پن نہیں ہوتا ہے، اس لیے حفاظت کم ہو جاتی ہے۔ مریضوں کی دیکھ بھال کے علاقوں میں الگ تھلگ گراؤنڈ ریسیپیکلز کی اجازت ہے، لیکن صرف اس صورت میں جب فوری طور پر مریضوں کی دیکھ بھال کے علاقے سے باہر نصب کیا جائے۔ گھریلو سپلائی 1950 کی دہائی تک، الگ تھلگ زمینی گھریلو مین سپلائی میں کوئی بقایا موجودہ ڈیوائس (آر سی ڈی) یا ارتھ لیکج سرکٹ بریکر (ای ایل سی بی) نہیں ہوتا تھا، اور اگر لائیو ٹو ارتھ فالٹ ہوا تو فیوز کو اڑانے کے لیے گراؤنڈ امپیڈینس بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اس سے گھر میں دھاتی کام زندہ رہ سکتا ہے۔ اس طرح کی تنصیبات کے ساتھ بقایا موجودہ آلات (آر سی ڈی) یا سابقہ ای ایل سی بی کا استعمال اس مسئلے کو حل کرتا ہے۔ اس طرح کی تنصیبات کو ای ای بی اے ڈی (مٹی کا سازوسامان بانڈنگ اور خودکار منقطع) کہا جاتا ہے۔ شور ایک الگ تھلگ گراؤنڈ، اگر صحیح طریقے سے نصب کیا جائے تو، کچھ برقی شور کو کم کر سکتا ہے۔ تاہم، مکمل پاور کنڈیشنگ اور تحفظ کے لیے عام طور پر اضافی آلات جیسے سرج پروٹیکٹر یا بلا رکاوٹ بجلی کی فراہمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر استقبالیہ کو صحیح طریقے سے نصب نہیں کیا گیا ہے، تو یہ ایک خطرناک تنصیب پیدا کر سکتا ہے۔ الیکٹریکل گراؤنڈنگ الیکٹریکل سیفٹی حوالہ جات الیکٹریکل سیفٹی بھی دیکھیں۔