Exhaust air heat pump
ایک ایگزاسٹ ایئر ہیٹ پمپ (ای اے ایچ پی) عمارت کی ایگزاسٹ ہوا سے حرارت نکالتا ہے اور گرمی کو سپلائی ہوا، گرم نل کے پانی اور/یا ہائیڈرونک ہیٹنگ سسٹم (انڈر فلور ہیٹنگ، ریڈی ایٹرز) میں منتقل کرتا ہے۔ اس کے لیے کم از کم مکینیکل اخراج کی ضرورت ہوتی ہے لیکن مکینیکل سپلائی اختیاری ہے۔ مکینیکل وینٹیلیشن دیکھیں۔ اس قسم کے ہیٹ پمپ کو اپنی آؤٹ پٹ پاور کو برقرار رکھنے کے لیے ایک مخصوص ہوا کے تبادلے کی شرح کی ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ اندرونی ہوا سال بھر تقریبا 20-22 ڈگری سیلسیس رہتی ہے، اس لیے ہیٹ پمپ کی زیادہ سے زیادہ پیداوار کی طاقت موسموں اور بیرونی درجہ حرارت کے مطابق مختلف نہیں ہوتی ہے۔ جب ہیٹ پمپ کا کمپریسر چل رہا ہوتا ہے تو عمارت سے نکلنے والی ہوا عام طور پر زیادہ تر ورژن میں −1° کے قریب ہوتی ہے۔ اس طرح، یونٹ ہوا سے حرارت نکال رہا ہے جسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے (تقریبا نصف ہوا کی تبدیلی فی گھنٹہ کی شرح سے)۔ گھر میں داخل ہونے والی ہوا عام طور پر یونٹ کے ذریعے پروسیس کی جانے والی ہوا سے زیادہ گرم ہوتی ہے لہذا خالص 'فائدہ' ہوتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کا استعمال صرف صحیح قسم کے گھروں میں کیا جائے۔ اخراج ایئر ہیٹ پمپوں میں بہاؤ کی شرح کم سے کم ہوتی ہے تاکہ جب کسی چھوٹے سے فلیٹ میں نصب کیا جائے تو ہوا کا بہاؤ مستقل طور پر فلیٹ کو زیادہ ہوا دار بناتا ہے اور بڑی مقدار میں ناپسندیدہ بیرونی ہوا کھینچ کر گرمی کے نقصان کو بڑھاتا ہے۔ اگرچہ کچھ ماڈل ایسے ہیں جو اس کی نفی کرنے کے لیے اضافی بیرونی ہوا لے سکتے ہیں اور اس ہوا کو کمپریسر کو بھی کھلایا جاتا ہے تاکہ زیادہ تر سابقہ ایگزاسٹ ایئر ہیٹ پمپوں سے بچا جا سکے۔ گرم پانی میں گرمی کی پیداوار کم ہوگی اور کمپریسر/ہیٹ پمپ کے عمل سے تقریبا 1.8 کلو واٹ ہیٹنگ ہوگی، لیکن اگر یہ عمارت کی ضروریات سے کم ہو جائے تو اضافی گرمی خود بخود وسرجن ہیٹر یا بیرونی گیس بوائیلر کی شکل میں متحرک ہو جائے گی۔ وسرجن ہیٹر ٹاپ اپ کافی ہو سکتا ہے (اگر آپ غلط یونٹ کا انتخاب کرتے ہیں)، اور جب 6 کلو واٹ وسرجن ہیٹر والا یونٹ مکمل آؤٹ پٹ پر چلتا ہے تو اسے چلانے کے لیے فی گھنٹہ 1 پاؤنڈ لاگت آئے گی۔ NIBE F200P نے F360P کو بند کر دیا F205 F370 F470 F750 F730 مسائل 2009 اور 2013 کے درمیان، برطانیہ میں تقریبا 15,000 بالکل نئے سماجی گھر بنائے گئے جن میں NIBE EAHPs کو بنیادی حرارتی نظام کے طور پر استعمال کیا گیا۔ مالکان اور ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں نے بجلی کے بلوں کو کمزور کرنے کی اطلاع دی۔ ایگزاسٹ ایئر ہیٹ پمپوں کے ساتھ چلنے کے زیادہ اخراجات معمول کے مطابق ہوتے ہیں اور ان یونٹوں کے ساتھ بہت کم گرمی کی بازیابی کی وجہ سے اس کی توقع کی جانی چاہیے۔ عام طور پر وینٹیلیشن ایئر اسٹریم تقریبا 31 لیٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے اور گرمی کی بازیابی 750 ڈبلیو ہوتی ہے اور اس سے زیادہ نہیں۔ حرارتی اور گرم پانی فراہم کرنے کے لیے درکار تمام اضافی حرارت بجلی سے ہوتی ہے، یا تو کمپریسر الیکٹریکل ان پٹ یا وسرجن ہیٹر۔ 0 ڈگری سیلسیس سے نیچے کے بیرونی درجہ حرارت پر، اس قسم کا ہیٹ پمپ گھر سے اس کی فراہمی سے زیادہ گرمی کو دور کرتا ہے۔ ایک سال کے دوران ایگزاسٹ ایئر ہیٹ پمپ والی پراپرٹی میں لگ بھگ 60 فیصد توانائی کا ان پٹ بجلی سے ہوگا۔ بہت سے خاندان اب بھی ڈویلپرز کے ساتھ لڑ رہے ہیں تاکہ ان کے ای اے ایچ پی سسٹم کو زیادہ قابل اعتماد اور موثر ہیٹنگ سے تبدیل کیا جا سکے، کوونٹری میں رہائشیوں کی کامیابی کو نوٹ کرتے ہوئے۔ حوالہ جات بیرونی روابط این آئی بی ای انرجی سسٹمز یو کے ہیٹ پمپ