Path 27
پاتھ 27، جسے انٹرماؤنٹین یا سدرن ٹرانسمیشن سسٹم (ایس ٹی ایس) بھی کہا جاتا ہے، ایک ہائی وولٹیج ڈائریکٹ کرنٹ (ایچ وی ڈی سی) الیکٹریکل ٹرانسمیشن لائن ہے جو ڈیلٹا، یوٹاہ کے قریب کوئلے سے چلنے والے انٹرماؤنٹین پاور پلانٹ سے جنوب مغربی ریاستہائے متحدہ میں کیلیفورنیا کے ایڈیلانٹو میں ایڈیلانٹو کنورٹر اسٹیشن تک جاتی ہے۔ اسے اے بی بی گروپ نے نصب کیا تھا، جو سوئٹزرلینڈ میں مقیم ایک کمپنی ہے، اور اسے جولائی 1986 میں تجارتی بنایا گیا تھا۔ یہ نظام یوٹاہ کے پاور پلانٹ سے پیدا ہونے والی بجلی کو جنوبی کیلیفورنیا کے تمام علاقوں تک لے جانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ انٹرماؤنٹین پاور ایجنسی کی ملکیت ہے اور اس کے زیر انتظام ہے، جو لاس اینجلس کے علاقے کے چھ شہروں پر مشتمل ایک کوآپریٹو ہے، جس میں سب سے بڑا رکن لاس اینجلس ڈیپارٹمنٹ آف واٹر اینڈ پاور (ایل اے ڈی ڈبلیو پی)، اور 29 چھوٹی یوٹاہ بلدیات ہیں۔ راستہ 27 ایک اوور ہیڈ پاور لائن پر مشتمل ہے، اور یہ ± 500 کلو وولٹ (کے وی) پر 2,400 میگاواٹ (میگاواٹ) تک بجلی منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو پاور پلانٹ کی 1,900 میگاواٹ کی آپریشنل آؤٹ پٹ سے زیادہ ہے۔ نتیجے میں زیادہ سے زیادہ کرنٹ 4,800 ایمپیر ہے۔ اس کی لمبائی کو دیکھتے ہوئے، ایک براہ راست کرنٹ (ڈی سی) کو زیادہ عام متبادل کرنٹ (اے سی) کے مقابلے میں ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ یہ برقی توانائی کو مزاحمت میں کم سے کم نقصان کے ساتھ آگے جانے کی اجازت دیتا ہے اور اس کے لیے کسی انٹرمیڈیٹ اسٹیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ دو قطبی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس میں مخالف قطعیت کے دو موصل ہوتے ہیں (AC لائنوں کے لیے تین موصل کی جگہ)۔ پوری لمبائی کے لیے دونوں کنڈکٹر تین کیبلز ایک ساتھ بنڈل ہوتے ہیں۔ یہ ای ایم مداخلت کے اثرات کو کم کرنے اور پاور لائن کی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ لائن کے ہر سرے پر ایک کنورٹر اسٹیشن ہوتا ہے جو ایک طرف اے سی کو ڈی سی میں تبدیل کرتا ہے اور دوسری طرف دوبارہ واپس آتا ہے۔ ہر ٹرمینس میں ایک وقف شدہ گراؤنڈ بھی ہوتا ہے جو الیکٹروڈ لائن کے ذریعے زمین کی کافی واپسی فراہم کرنے کے لیے کنورٹرز سے دور گراؤنڈنگ سائٹ سے منسلک ہوتا ہے۔ اس سے مرکزی لائن اور آلات کو غلطیوں سے بچانے میں مدد ملتی ہے، اور نظام کو جزوی صلاحیت پر کام کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ پاتھ 27 کے حصے بہت سی دیگر اے سی ٹرانسمیشن لائنوں کے متوازی ہیں، جن میں کچھ 500 کے وی شامل ہیں۔ یہ لائن انٹرسٹیٹ 15 سے بھی دیکھی جا سکتی ہے جسے یہ اپنے ٹریک پر کئی بار عبور کرتی ہے۔ ایچ وی ڈی سی لائن کے کنورٹر اسٹیشنوں کو انٹر ماؤنٹین پاور پلانٹ کو ہائیڈروجن جلانے کی سہولت کے طور پر دوبارہ تیار کرنے کے منصوبے کے حصے کے طور پر تبدیل کیا جائے گا۔ توقع ہے کہ یہ اسٹیشن جون 2026 تک آن لائن ہو جائیں گے۔ جائزہ پس منظر عام طور پر وسیع فاصلے پر بڑی مقدار میں برقی طاقت پہنچانے کے لیے ہائی وولٹیج کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اعلی کرنٹ سے ضمنی مصنوع کے طور پر کنڈکٹو کیبلز میں مزاحمت سے ضائع ہونے والی توانائی کی مقدار کو بھی کم کرتا ہے۔ یعنی، وولٹیج کو بڑھانا، اوم کے قانون کے مطابق، سرکٹ کے لیے ایمپریج کو کم کرتا ہے۔ جبکہ ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن روٹس عام طور پر تین فیز الٹرنیٹنگ کرنٹ (اے سی) کا استعمال کرتے ہیں تاکہ بجلی کو ایک سے دوسرے کے پاس منتقل کیا جا سکے، ہائی وولٹیج ڈائریکٹ کرنٹ (ایچ وی ڈی سی) لائنیں، جیسے کہ پاتھ 27، صرف ایک سمت میں بجلی لے جاتی ہیں۔ ایک براہ راست کرنٹ (ڈی سی) بھی اسی فاصلے پر اے سی کے مقابلے میں توانائی کا کم نقصان اٹھاتا ہے ؛ دوسرے لفظوں میں، ڈی سی اے سی کے مقابلے میں بہت آگے بجلی برقرار رکھ سکتا ہے، جس کے لیے راستے میں انٹرمیڈیٹ اسٹیشنز، یا "نل" کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اے سی کے لیے ایک اور نقصان یہ ہے کہ کنڈکٹر کی بیرونی پرت پر طاقت کا بہاؤ ہوتا ہے، جسے "جلد کا اثر" کہا جاتا ہے۔ ڈی سی اس مسئلے سے بچتا ہے ؛ یہ زیادہ سے زیادہ صلاحیت کے لیے کنڈکٹر کی پوری موٹائی میں داخل ہونے کے لیے طاقت کی اجازت دیتا ہے۔ آخر میں، ڈی سی سرکٹری کو پاتھ 27 کے لیے منتخب کیا گیا ہے کیونکہ اس کے فاصلے پر بجلی منتقل کرنے کی لاگت اے سی کے مقابلے میں کم ہے، جو چھوٹے حصوں کے لیے اقتصادی طور پر بہترین موزوں ہے۔ ایچ وی ڈی سی بھی سستا ہے کیونکہ یہ تین سے کم کنڈکٹر استعمال کرتا ہے، جس سے مواد کم ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں استعمال ہونے والے بنیادی ڈھانچے اور آلات کی لاگت کم ہوتی ہے۔ اے بی بی گروپ، جو سوئٹزرلینڈ میں مقیم ایک کثیر القومی برقی سپلائر ہے، پاتھ 27 کے لیے فریم ورک اور سپلائی کا انتظام کرتا ہے، اور پاور لائن کی قسط کے لیے ایک اہم شراکت دار تھا۔ "پاتھ 27" میں نمبر ویسٹرن الیکٹرسٹی کوآرڈینیٹنگ کونسل (ڈبلیو ای سی سی) کے ذریعہ تفویض کیا گیا ہے، جو امریکی مغرب میں برقی ترسیل کے گرڈ کی نگرانی کرتا ہے، تاکہ اس لائن کو دیگر اہم ترسیل کے راستوں سے ممتاز کیا جا سکے۔ 2010 کی ایک رپورٹ نے اشارہ کیا کہ WECC کے علاقے میں پاتھ 27 بھی سب سے زیادہ گنجان برقی راستہ تھا، حالانکہ یہ نظام اس طرح کے بھاری استعمال کو سنبھالنے کے قابل ہے۔ پاتھ 27 ایک بین میونسپل سنڈیکیٹ کی ملکیت ہے اور اس کے زیر انتظام ہے جسے انٹرماؤنٹین پاور ایجنسی (آئی پی اے) کہا جاتا ہے، اس طرح اسے متبادل نام انٹرماؤنٹین دیا گیا ہے۔ آئی پی اے کی فہرست میں یوٹاہ کی 29 بلدیات (ان کے درمیان سالٹ لیک سٹی کے دو مضافاتی علاقے، اور لوگن شمالی ترین شریک کے طور پر) اور جنوبی کیلیفورنیا کے چھ شہر شامل ہیں۔ کوآپریٹو کی بنیاد اس مشن کے ارد گرد رکھی گئی تھی: اس کے مقاصد میں جنوبی کیلیفورنیا میں کمیونٹیز کو اضافی توانائی فراہم کرنا ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے پاتھ 27 بنایا گیا تھا۔ فہرست میں آبادی کے لحاظ سے سب سے اوپر سوکل کلائنٹ لاس اینجلس ڈیپارٹمنٹ آف واٹر اینڈ پاور (ایل اے ڈی ڈبلیو پی) ہے، جو لاس اینجلس کے لیے ممتاز یوٹیلیٹی فراہم کنندہ ہے، جو اناہیم، ریور سائیڈ، پاساڈینا، بربینک، اور گلینڈیل (جیسا کہ نیچے دیے گئے ٹیبل میں دکھایا گیا ہے) سے آگے کے منصوبے کے ذریعے بجلی کا سب سے بڑا حصہ بھی حاصل کرتا ہے۔ مجموعی طور پر، یہ اراکین آئی پی اے کے تحت توانائی کا سب سے بڑا تناسب حاصل کرتے ہیں۔ تاریخ پاتھ 27 کا قدیم ترین تصور ممکنہ طور پر 1973 میں شروع ہوا، جو اس دہائی کے توانائی کے بحران کے ساتھ موافق تھا جس نے امریکہ کو دوچار کیا تھا۔ اس سال کے دوران، جب امریکی بیورو آف ریکلیمیشن نے آنے والی توانائی کی قلت کے بارے میں خبردار کیا، تو یوٹاہ میں مقیم انٹرماؤنٹین کنزیومر پاور ایسوسی ایشن (آئی سی پی اے) کے نمائندوں نے جنوبی کیلیفورنیا کے علاقوں کے ساتھ بجلی کے نئے ذرائع اور سرمایہ کاروں کی تلاش میں ملاقات کی۔ آئی پی اے کا قیام جون 1977 میں ہوا۔ پاتھ 27 کے لیے ایک اہم قدم انٹر ماؤنٹین پاور پروجیکٹ (آئی پی پی) کے ساتھ آیا، جو 1974 میں کوئلے سے چلنے والے جنریٹر کی تعمیر کے لیے مالی اعانت کے پروگرام کے طور پر ابھرا، حالانکہ یہ 1977 تک نہیں تھا کہ یوٹاہ کی قانون سازوں نے باضابطہ طور پر آئی پی اے کے منصوبے کے نفاذ کی توثیق کی۔ وین کاؤنٹی، یو ٹی میں کینویل، ملارڈ کاؤنٹی میں ڈیلٹا کے شمال میں، یا لنڈیل کے مغرب میں آباد ہونے سے پہلے، پاور پلانٹ کے لیے تجویز کردہ کئی مقامات میں سے ایک تھا جیسا کہ منظوری میں بتایا گیا ہے۔ ماحولیاتی چیک کو صاف کرنے کے بعد، جنریٹر نے 9 اکتوبر 1981 کو ابتدائی فنڈز میں 30 کروڑ ڈالر کے ساتھ زمین توڑ دی۔ اصل منصوبے میں 750 میگاواٹ کے علاوہ چار تھرمل یونٹس کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن بجلی کی تیز طلب پر خدشات کی وجہ سے یہ کم ہو کر دو رہ گئے تھے۔ جنریٹر کا پہلا یونٹ 1983 میں کھڑا کیا گیا تھا۔ کوئلے کی پہلی کھیپ 2 جولائی 1985 کو ٹرین کے ذریعے پہنچائی گئی تھی، اور اس سال کے آخر میں پہلا یونٹ آن لائن آیا۔ دوسرا یونٹ 13 جون 1987 کو فعال کیا گیا، جس نے پلانٹ کو 1,500 میگاواٹ کی اپنی مکمل صلاحیت تک پہنچایا۔ اسے 1989 میں اپنی موجودہ 1,900 میگاواٹ کی پیداواری صلاحیت تک بڑھایا جائے گا، اس لیے پیداوار کے لحاظ سے یوٹاہ میں برقی جنریٹر کو سب سے بڑا بناتا ہے۔ تاہم، جب یکم مئی 1984 کو ٹرانسمیشن لائن کی تعمیر شروع ہوئی تو پاتھ 27 مکمل طور پر عمل میں آیا، اور اسے مکمل ہونے میں سولہ ماہ سے تھوڑا زیادہ وقت لگا۔ لائن کے کچھ پہلوؤں اور حصوں کے لیے مختلف امریکی ٹھیکیداروں کو کمیشن دیا گیا۔ مثال کے طور پر، جارجیا سے ایک ادارہ ایڈیلانٹو، کیلیفورنیا سے موپا، نیواڈا تک تعمیر کیا گیا اور دوسرا مسیسیپی سے باقی ڈیلٹا تک چلا گیا۔ لیکن شاید اس ٹرنکی پروجیکٹ کی سب سے قابل ذکر ذمہ داری اے بی بی گروپ پر تھی، جس نے جستی اسٹیل-لیٹس سپورٹ پائلن کے لیے کنڈکٹو کیبلز اور ٹکڑے درآمد کیے جنہیں موقع پر ہی جمع کیا جائے۔ ایک مرحلے میں پائلن کی سیمنٹ کی بنیادوں کو تبدیل کرنا شامل تھا، جو فی پائلن اوسط گہرائی میں ہوتی ہیں اور ٹاور کی اونچائی اور وزن کی بنیاد پر شکل میں مختلف ہوتی ہیں۔ اخبارات نے اطلاع دی کہ پتھریلی، کٹے ہوئے علاقے اکثر رسائی کے لیے چیلنجز پیدا کرتے ہیں اور ممکنہ طور پر کافی کھدائی اور یہاں تک کہ متحرک ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ محنت کشوں کے لیے مجموعی طور پر چھ سو کارکنوں کو تعینات کیا گیا تھا۔ لائن نے جولائی 1986 میں پاور پلانٹ کے پہلے کوئلے سے جلانے والے یونٹ کے اگنیشن کے بعد ریونیو سروس حاصل کی، حالانکہ ایل اے ڈی ڈبلیو پی کی ایک دستاویز اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اسے دسمبر 1985 کے اوائل میں ہی فعال کیا گیا ہوگا۔ سرکاری اعداد و شمار اور خبروں کے حساب سے، کل لاگت 1.1 بلین ڈالر تھی۔ آخر میں ابھی تک پاتھ 27 کے لیے یکساں طور پر لازمی دو کنورٹر اسٹیشن ہیں (نیچے دیکھیں)، جن کا افتتاح ٹرانسمیشن مین کے ساتھ کیا گیا تھا، اور یہ اس کی فعالیت کے لیے اہم ہیں۔ آئی پی پی کا کنورٹر پاور جنریٹر کے ساتھ مل کر نصب کیا گیا تھا، جبکہ ایڈیلانٹو میں دوسرا کنورٹر اور ایک ٹینجینٹ سوئچ یارڈ 26 مئی 1985 کو اٹھنا شروع ہوا، اور جون 1986 میں ختم ہوا تاکہ سرحدوں سے تازہ پیدا ہونے والی توانائی حاصل کی جا سکے۔ ایل اے ڈی ڈبلیو پی نے مشترکہ سہولت کی تعمیر کی نگرانی کی اور اے بی بی گروپ کو سامان کی ذمہ داری سونپی۔ بعد کی تاریخ اپنے آغاز کے بعد سے، پاتھ 27 نے صدی کے آخری موڑ کے آس پاس اپ گریڈ اور اصلاحات دیکھی-جس میں آئی پی پی کا تازہ ترین پھیلاؤ شامل تھا۔ ایل اے ڈی ڈبلیو پی اور سدرن کیلیفورنیا ایڈیسن کے کہنے پر، اے بی بی گروپ اور ہٹاچی انرجی نے بالترتیب 2008 اور 2011 میں ٹرانسمیشن لائن کو جدید بنایا، ہر ٹرمینل پر اضافی فلٹرز اور کولنگ سسٹم کے ساتھ بہتر کنٹرول اور پروٹیکشن ٹیکنالوجی کے ساتھ۔ اس سے پاور لائن کی صلاحیت کو اس کی جدید دور کی سطح 2,400 میگاواٹ تک بڑھانے میں مدد ملی۔ پاتھ 27 کا بنیادی جزو خود ٹرانسمیشن لائن ہے، جو جنوب مغربی یوٹاہ، جنوبی نیواڈا اور جنوبی کیلیفورنیا سے ہو کر مکمل طور پر زمین کے اوپر کی لمبائی کا سفر کرتی ہے۔ یہ ± 500 کے وی کا استعمال کرتا ہے اور 2,400 میگاواٹ کے لیے درجہ بندی کی گئی ہے، جس سے اسے 4,800 ایمپیر کی زیادہ سے زیادہ موجودہ درجہ بندی ملتی ہے ؛ اس کے مقابلے میں، انٹر ماؤنٹین پاور پلانٹ (آئی پی پی) 1,900 میگاواٹ تک پیدا کرتا ہے، اس طرح لائن کی فالٹ رواداری میں اضافہ ہوتا ہے۔ تین مراحل کے برعکس، راستہ 27 میں دو قطبیں ہیں ؛ ایک مثبت (کیتھوڈ) اور دوسرا منفی (انوڈ) ؛ جو اسے دو قطبی ترتیب بناتا ہے۔ زیادہ تر ایچ وی ڈی سی سسٹمز پر، بجلی کسی بھی سمت میں بھیجی جا سکتی ہے ؛ پاتھ 27 عام حالات میں یوٹاہ سے کیلیفورنیا تک بجلی پہنچاتا ہے۔ کوئی بھی کنڈکٹو مواد جب بھی بجلی اس سے گزرتی ہے تو برقی مقناطیسی تابکاری پیدا کرتا ہے۔ اس طرح کے ہائی وولٹیج کو لے جانے والی ایک واحد کیبل کورونا ڈسچارج کی شکل میں خاص طور پر مضبوط تابکاری پیدا کرے گی جو برقی توانائی سے محروم ہو سکتی ہے اور ریڈیو اور مواصلاتی آلات پر ای ایم مداخلت کا سبب بن سکتی ہے۔ اس وجہ سے، پاتھ 27 کے کنڈکٹر تین کیبلز پر مشتمل ہوتے ہیں جو ایک ساتھ جڑے ہوتے ہیں، یا ٹرپل بنڈل ہوتے ہیں۔ یہ نہ صرف خارج ہونے والے مادہ کے نقصان دہ اثرات کو کم کرتا ہے بلکہ یہ بجلی کے بہاؤ کے لیے زیادہ سطحی رقبہ بھی فراہم کرتا ہے، جس سے ترسیل کی کارکردگی میں بہتری آتی ہے۔ ہر کیبل ایلومینیم کے تاروں سے بنی ہوتی ہے جو طاقت اور استحکام کے لیے اسٹیل کے کور کو ڈھک لیتی ہے، اور جامع پیمائش چوڑائی میں ہوتی ہے۔ دو ڈھال کے تار مرکزی کنڈکٹر کے اوپر نصب ہوتے ہیں اور ایک ہی سپورٹ پائلن کے ذریعے مشترکہ ہوتے ہیں۔ یہ تار بجلی کی لائن کو بجلی گرنے سے بچاتے ہیں۔ راستے 27 کے دونوں اطراف میں ایک کنورٹر اسٹیشن ہے، جو اے سی اور ڈی سی سرکٹری کے درمیان برقی طاقت کو جوڑتا ہے اور دنیا بھر میں ایچ وی ڈی سی منصوبوں کے لیے ہر جگہ موجود ہے۔ کنورٹر ڈیلٹا، یو ٹی کے شمال میں آئی پی پی اسٹیشن اور سان برنارڈینو، سی اے کے شمال میں ایڈیلانٹو میں ایڈیلانٹو کنورٹر اسٹیشن پر واقع ہیں۔ تبادلوں کے عمل کا مرکز الیکٹرانک والو کے کلسٹرز میں منتقل ہوتا ہے جو طریقہ کار کے لحاظ سے بجلی کے بہاؤ کو سوئچ کی طرح تبدیل کرتے ہیں۔ پاتھ 27 پر والو کی قسم تھریسٹر ہے، جو 1960 کی دہائی کے آخر سے ایچ وی ڈی سی میں مقبول ٹیکنالوجی ہے۔ والو کی ترتیب دونوں کنورٹروں کے لیے یکساں ہے: 24 والو کی اونچائی کے بارے میں 24 اسٹیک (یا تین "چوگنا والو")، بارہ ماڈیولز میں منظم-ایک واحد والو میں 144 تھریسٹر ہوتے ہیں۔ بے کار پن کے معاملے کے طور پر، دونوں ٹرمینلز پر والو کو دو سے چھ کے حساب سے گروپ کیا جاتا ہے۔ اگر ایک کو غیر فعال کیا جاتا ہے، تو دوسرا محدود مدت کے لیے اپنی مقررہ صلاحیت سے اوپر کی سستی کو اٹھا سکتا ہے۔ پوری اسمبلی کو ہینگر جیسی دیوار میں رکھا جاتا ہے جسے والو ہال کہا جاتا ہے جو اسے موسم اور ہوا سے چلنے والی دھول سے بچاتا ہے۔ والووں کو لمبے موصلیتوں پر لگایا جاتا ہے جو انہیں اندرونی دیواروں، فرش اور چھت سے الگ کرتے ہیں ؛ انڈکشن اور قبل از وقت گراؤنڈنگ میں رکاوٹ کے ساتھ ساتھ ٹھنڈک میں مدد کے لیے کیا جاتا ہے۔ پاتھ 27 کے والو ہال بھی زلزلوں کے خلاف مضبوط ہیں۔ چونکہ آئی پی پی کنورٹر پاور پلانٹ سے متصل ہے، اس لیے عام طور پر اس ٹرمینس سے ایچ وی ڈی سی لائن میں بجلی پہنچائی جاتی ہے۔ نظام میں بجلی کے لیے داخل ہونے سے پہلے ٹرانسفارمرز کی ایک قطار ہوتی ہے جو وولٹیج کی سطح کو 500 تک بڑھا دیتی ہے۔ اس کے بعد، یہ بہت زیادہ جھاڑیوں کے ذریعے والو ہال میں گھس جاتا ہے جو عمارت کو آرسنگ سے ہونے والے نقصان سے بچاتا ہے۔ ہال کے اندر، والو ایک پیچیدہ عمل میں اے سی سے ڈی سی تک برقی بہاؤ کو پائپ کرتے ہیں جسے ریکٹیفیکیشن کہا جاتا ہے۔ ڈی سی سرکٹری کے پیچھے باہر فلٹرز اور ری ایکٹروں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو باہمی طور پر ڈی سی سپلائی کو ہموار کرتے ہیں اور بجلی کے اضافے کے نتیجے میں خلل سے سہولت کو بچانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد بجلی کو پاتھ 27 کے نیچے بھیجا جاتا ہے۔ ایڈیلانٹو کنورٹر اسٹیشن ایچ وی ڈی سی لائن کے وصول کرنے والے سرے کو نشان زد کرتا ہے اور نسبتا ایک ہی ترتیب رکھتا ہے، لیکن تبادلوں کا طریقہ کار الٹ جاتا ہے۔ ری ایکٹروں اور فلٹرز کے ایک اور سیٹ کے علاوہ، داخل ہونے والی طاقت والو ہال میں داخل ہوتی ہے جسے نئے سرے سے اے سی سرکٹری میں لے جایا جاتا ہے-یہ الٹ ہے، اور یہ یک طرفہ حرکت کو نافذ کرنے کے لیے اے سی نالی پر کسی بھی پاور بیک فلو کو والو تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ بجلی ٹرانسفارمرز کے دوسرے درجے کے ذریعے آگے بڑھتی ہے اس سے پہلے کہ وہ آس پاس کے علاقوں میں پھیلی ہوئی اے سی لائنوں پر اتر جائے۔ مثالی طور پر، راستہ 27 مخالف سمت میں کام کر سکتا ہے، ایڈیلانٹو ٹرمینل ایک ریکٹیفائر بن جاتا ہے، اور آئی پی پی ایک انورٹر، حالانکہ یہ شاذ و نادر ہی عملی طور پر ہوتا ہے۔ گراؤنڈنگ سسٹم کسی بھی ایچ وی ڈی سی اسکیم کی طرح، زمین کے حوالے سے کام کرنے کے لیے پاتھ 27 کو دونوں سروں پر گراؤنڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ گراؤنڈنگ برقی کرنٹ کو زمین میں واپس آنے کا ایک مشترکہ راستہ فراہم کرتا ہے، جو سرکٹ کے لیے ایک غیر جانبدار نقطہ کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہاں تک کہ حفاظتی اقدامات اور ایک ٹھوس غلطی رواداری کے ساتھ، لائن پر ناکامیاں ہو سکتی ہیں اور ہو سکتی ہیں، وہاں سے گراؤنڈنگ نظام کی مسلسل وشوسنییتا کے لیے ایک حل بن جاتا ہے۔ اگر ایک کھمبے میں غلطی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے کرنٹ کو سرکٹ کو مکمل کرنے کے لیے گراؤنڈ ریٹرن کے ذریعے موڑ دیا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ کنڈکٹر کو غیر متحرک کرتا ہے، جبکہ دوسرا قطب فعال رہتا ہے۔ تکنیکی لحاظ سے، گراؤنڈنگ پاور لائن کو بائی پول کے بجائے مونو پول کے طور پر کام کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ تاہم، یہ لائن کی مجموعی صلاحیت کو آدھا کر دیتا ہے۔ کام کرنے والے عملے کی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے، دیکھ بھال کے لیے ایک کھمبے کو اسی طریقے سے آف لائن بھی لیا جا سکتا ہے۔ یہ ہنگامی صورتحال پورے ایچ وی ڈی سی نظام کو بند کرنے اور بجلی کے منبع میں خلل ڈالنے کی ضرورت کو روکتی ہے، پھر بھی یہ عارضی ہے، کیونکہ دو قطبی نظام پر زمین کی واپسی طویل استعمال کے لیے نہیں ہے۔ ایچ وی ڈی سی اس طرح کی اہم صلاحیت کا مظاہرہ کرتا ہے کہ کنورٹر کے آن سائٹ گراؤنڈنگ ڈیوائسز اکیلے برداشت کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں، اور ریٹرن کرنٹ بصورت دیگر برقی سہولت میں مسائل کا سبب بنتا ہے جس میں تیز دھات کا کٹاؤ بھی شامل ہے، لہذا گراؤنڈنگ نوڈس دور دراز مقامات پر سیٹ کیے جاتے ہیں۔ پاتھ 27 پر، آئی پی پی کنورٹر کا گراؤنڈنگ پوائنٹ والوز (یہاں) کے جنوب مغرب میں واقع ہے، جبکہ ایڈیلانٹو کنورٹر کا شمال مشرق (یہاں) کویوٹ جھیل کے نام سے جانے والے پلیا کے کنارے پر واقع ہے۔ ان مقامات کو جزوی طور پر مٹی کے معدنیات کے اندر اعلی چالکتا کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ ہر نوڈ تقریبا ایک رقبے کا احاطہ کرتا ہے۔ ہر گراؤنڈنگ پوائنٹ پر دفن کنڈکٹو سلاخوں کی ایک صف ہوتی ہے جو ایک الیکٹروڈ بناتی ہے، جو کرنٹ کے لیے زمین میں اصل منتقلی کو نشان زد کرتی ہے۔ الیکٹروڈ کے اندر 60 سلاخیں ہوتی ہیں جو ایک سرکلر رم میں تقریبا قطر میں ترتیب دی جاتی ہیں اور بہترین نتیجہ کے لیے یکساں فاصلے پر ہوتی ہیں۔ ہر چھڑی کو کم سے کم مزاحمت کے ساتھ زیر زمین تہوں تک پہنچنے کے لیے عمودی طور پر رکھا جاتا ہے: آئی پی پی کی الیکٹروڈ سلاخیں گہری ہوتی ہیں، اور ایڈیلانٹو کی توسیع نیچے کی طرف ہوتی ہے۔ کٹاؤ کو روکنے کے لیے سلاخوں کو انفرادی طور پر ایک سوراخ شدہ دھاتی ٹیوب، یا "کنویں" میں بند کر دیا جاتا ہے۔ کنوؤں کو پیٹرولیم کوک سے بھرا جاتا ہے تاکہ مٹی میں کرنٹ کا رابطہ بڑھایا جا سکے۔ مزید برآں، کوک اس حرارت کو منظم کرتا ہے جو کرنٹ آنے پر چھڑی قدرتی طور پر خارج کرتی ہے۔ یہ ارد گرد کے ماحول پر الیکٹروڈ کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ہے۔ دائرے کے مرکز سے نکلنے والی جمپر کیبلز کا ایک سلسلہ ریٹرن کرنٹ کو سلاخوں میں بھرتا ہے۔ سطح کے مرکز میں ایک چھوٹا سا ڈھانچہ ہوتا ہے جسے ٹرمینل ہاؤس کہا جاتا ہے، جو ایک ٹرانسمیٹر سے بھی لیس ہوتا ہے جو تکنیکی ماہرین کو الیکٹروڈ کی کارکردگی کی نگرانی کرنے میں مدد کرتا ہے۔ پاتھ 27 کے الیکٹروڈ کا "ڈیپ ویل" سیٹ اپ "رنگ اسٹائل" الیکٹروڈ کا ایک تغیر ہے جو کینیڈا میں نیلسن ریور ٹرانسمیشن سسٹم جیسے دیگر ایچ وی ڈی سی منصوبوں پر پایا جاتا ہے۔ کنورٹرز کو برقی تاروں کے ایک جوڑے کے ذریعے الیکٹروڈ سے جوڑا جاتا ہے، جن میں سے ہر ایک کی موٹائی ہوتی ہے، تاکہ زمین کے ساتھ جسمانی رابطہ ممکن ہو سکے۔ یہ الیکٹروڈ لائنیں ہیں، واپسی کرنٹ کے لیے شریانیں-زیادہ واضح طور پر، الیکٹروڈ لائن کرنٹ کو ٹرمینل ہاؤس تک لے جاتی ہے جو پھر اسے الیکٹروڈ کے ذریعے داخل کرتی ہے۔ دونوں ٹرمینی سے شروع کرتے ہوئے، الیکٹروڈ لائن اسٹیل یوٹیلیٹی کھمبوں کے اسٹینڈ لون سیٹ کے ساتھ شاخ بند کرنے سے پہلے شیلڈ تاروں کے بدلے پاتھ 27 کے مرکزی پائلن کے اوپر چلتی ہے۔ اسٹیل کے کھمبوں کا انتخاب گرم، بنجر مقامات میں ان کی لچک کے لیے کیا گیا ہے۔ آئی پی پی کنورٹر کے لیے الیکٹروڈ لائن کی کل لمبائی ہے، اور ایڈیلانٹو کی توسیع۔ منفرد طور پر، ایڈیلانٹو کی الیکٹروڈ لائن اپنے فائنل کے لیے تقریبا گراؤنڈنگ سائٹ تک زیر زمین سفر کرتی ہے۔ الیکٹروڈ اور الیکٹروڈ لائنیں "دھاتی واپسی" سے الگ ہیں، جس میں پاتھ 27 کے دورانیے کے ساتھ ایک اضافی تیسرا موصل شامل ہوگا-سابقہ ایچ وی ڈی سی وینکوور جزیرہ ایک مثال ہے۔ اس طرح کا طریقہ ممکنہ طور پر اس کے دائرہ کار اور وسعت کے لیے ناقابل عمل ہوگا۔ باقاعدہ بجلی کے بہاؤ کے بعد، راستہ 27 یوٹاہ کے انٹرماؤنٹین پاور پلانٹ سے شروع ہوتا ہے اور جنوب کی طرف مڑنے سے پہلے مختصر طور پر مغرب کی طرف جاتا ہے، یو ایس 50/یو ایس سے گزرتا ہے۔ ہنکلی کے مغرب میں 6 ڈوپلیکس۔ ڈی سی لائن جنوب مغرب کی وجہ سے ریاست میں خشک طاسوں اور اونچے پہاڑوں کے لشکر کے باوجود کام کرتی ہے۔ یوٹاہ روٹس 21، 56، اور 18 کو عبور کرتے ہوئے ؛ ایریزونا کے شمال مغربی کونے کے شمال میں نیواڈا پہنچنے سے پہلے، بیک وقت موجووی صحرا میں داخل ہوتا ہے۔ نیواڈا کے اندر، پاتھ 27 گلینڈیل کو بائی پاس کرتے ہوئے اور دریائے مڈی کو عبور کرتے ہوئے مورمن میسا سے گزرتا ہے۔ یہ کرسٹل کے قریب انٹرسٹیٹ 15 کو عبور کرنے سے پہلے دریائے موپا کے مقامی ریزرویشن کی زمینوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ لاس ویگاس ویلی کے پار، یہ لائن فرانسیسی ماؤنٹین سے گزرتے ہوئے این وی 564 سے ملتی ہے، ہینڈرسن کو بائی پاس کرتے ہوئے ریور ماؤنٹین پر پھیلی ہوئی ہے، اور ایلڈوراڈو ویلی میں جانے سے پہلے ریل روڈ پاس پر انٹرسٹیٹ 11 کو عبور کرتی ہے۔ میک کلوف رینج کو عبور کرنے کے بعد، یہ وادی ایوانپا میں اترتی ہے، اس کے شمال میں پرائم غائب ہے اور دوبارہ انٹرسٹیٹ 15 کو عبور کرتی ہے ؛ اس کے فورا بعد، یہ کیلیفورنیا میں داخل ہوتی ہے۔ راستہ 27 ہائی ڈیزرٹ کے الگ تھلگ، اکثر کٹے ہوئے علاقوں سے گزرتا ہے جبکہ بیکر کے شمال میں سی اے 127 کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ اب ان لینڈ ایمپائر میں، لائن وکٹر ویلی سے گزرتی ہے جہاں یہ یرمو کے قریب ایک بار پھر انٹرسٹیٹ 15 کو عبور کرتی ہے، ساتھ ہی پرانے یو ایس 66 اور انٹرسٹیٹ 40 کو ڈیگیٹ اور نیو بیری اسپرنگس کے درمیان عبور کرتی ہے۔ اس کے بعد اس کا سامنا بارسٹو کے جنوب میں سی اے 247 سے ہوتا ہے۔ بیل ماؤنٹین کے آس پاس، پاتھ 27 آخری بار انٹرسٹیٹ 15 سے ملتا ہے، اور پھر پرانی یو ایس 66 دوسری بار اور یو ایس 395 کے قریب اورو گرانڈے کے قریب ایڈیلانٹو پہنچنے سے پہلے، جہاں لائن ایڈیلانٹو کنورٹر اسٹیشن کی اپنی آخری منزل پر پہنچتی ہے۔ متعدد اے سی ٹرانسمیشن لائنیں اپنے پورے کورس میں پاتھ 27 کے متوازی ہیں۔ ایک 345-کے وی سرکٹ ڈی سی لائن کے ساتھ چلتا ہے جو آئی پی پی اور ملفورڈ کے قریب ونڈ فارم کو آپس میں جوڑتا ہے۔ ہیری ایلن جنریٹنگ اسٹیشن کی طرف جانے والا دوسرا 345-کے وی سرکٹ سیڈر سٹی کے قریب پاتھ 27 میں شامل ہوتا ہے۔ میسکائٹ کے شمال میں، دونوں 500-کے وی لائن سے جڑے ہوئے ہیں جو ڈیکومیشن شدہ ناواجو جنریٹنگ اسٹیشن کو جوڑتی ہے۔ یہ تینوں کرسٹل کے قریب سولر پارک تک انٹرسٹیٹ 15 کے آئی شاٹ کے اندر کسی حد تک سفر کرتے ہیں۔ 500-کے وی ٹرانسمیشن کوریڈورز کا ایک مجموعہ پھر لاس ویگاس ویلی سے ہوتے ہوئے بولڈر سٹی کے باہر شمسی فارموں کے ایک اور مجموعہ کی طرف راستہ 27 کی پیروی کرتا ہے۔ وادی ایوانپا سے آگے، دو مزید 500-کے وی سرکٹس اور 287 کے وی کا ایک تہائی حصہ راستے 27 کے ساتھ صحرا کے پار جاتا ہے-یہ تینوں ڈبلیو ای سی سی راستہ 46 تشکیل دیتے ہیں۔ وکٹرویل کے ذریعہ، پاتھ 27 تین اے سی راستوں سے الگ ہو جاتا ہے لیکن ایڈیلانٹو میں اختتام پذیر ہونے سے پہلے ایک بار پھر مختلف وولٹیج کے دوسرے راستوں سے سایہ دار ہوتا ہے۔ ایک ہی دائیں راستے پر متعدد سرکٹس کو تنگ کرنا اکثر پسند کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ فی میل کم زمین استعمال کرتا ہے۔ مستقبل سائٹ پر کوئلے سے چلنے والے پاور ہاؤسز کو 2027 تک ریٹائر کیا جانا ہے۔ یہ سبز توانائی کے حق میں جیواشم ایندھن پر انحصار کو کم کرنے کے لیے ایل اے ڈی ڈبلیو پی کی خواہشات پر عمل پیرا ہے۔ پلانٹ کو 2025 تک ہائیڈروجن کی کٹائی کے لیے خصوصی طور پر تیار کردہ گیس سے چلنے والی سہولت سے تبدیل کیا جائے گا، اور قریبی پارسل پر کم از کم دو شمسی فارموں کے ساتھ جوڑا بنایا جائے گا۔ ذرائع بالترتیب 840 میگاواٹ اور 300 میگاواٹ حاصل کریں گے، یا 1,140 میگاواٹ جب مل جائیں گے، پھر بھی پاتھ 27 کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت سے کم ہوں گے۔ اس "تجدید منصوبے" میں دونوں کنورٹر اسٹیشنوں کو جون 2026 تک تبدیل اور فعال کرنے کے ساتھ ساتھ پاور لائن کی سروس لائف کو طول دینے کے لیے پاتھ 27 میں بہتری کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ پیسیفک ڈی سی انٹرٹی بھی دیکھیں-ایسا ہی ایچ وی ڈی سی نظام جو مغربی امریکہ سے گزرتا ہے۔ ایچ وی ڈی سی منصوبوں کی فہرست حوالہ جات کے ذرائع مزید پڑھنے کے لیے ڈیبرائے، روپم بیرونی روابط راستہ 27 کے کورس کا نقشہ، بشمول اوور ہیڈ الیکٹروڈ لائنیں، کنورٹرز اور گراؤنڈنگ پوائنٹس کے مقامات، گوگل میپس انٹرماؤنٹین ایچ وی ڈی سی ٹرانسمیشن سسٹم، مغربی بجلی کوآرڈینیٹنگ کونسل میں اے بی بی گروپ ٹرانسمیشن کی درستگی ؛ راستہ 27 کے استعمال کی قیمت میں دی انٹرماؤنٹین پاور پروجیکٹ (آئی پی پی) ایچ وی ڈی سی اسکیما دی انٹرماؤنٹین پاور پروجیکٹ (آئی پی پی) ایچ وی ڈی سی پکچرز ویسٹرن انٹرکنکشن انرجی انفراسٹرکچر کیلیفورنیا میں نیواڈا میں نیواڈا انرجی انفراسٹرکچر یوٹاہ ایچ وی ڈی سی ٹرانسمیشن لائنوں میں انرجی انفراسٹرکچر