HVDC Itaipu
ایچ وی ڈی سی اٹاپو برازیل میں اٹاپو ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ سے ساؤ پالو کے علاقے تک ہائی وولٹیج ڈائریکٹ کرنٹ اوور ہیڈ لائن ٹرانسمیشن سسٹم ہے۔ یہ منصوبہ دو ± 600 کے وی بائی پولز پر مشتمل ہے، جن میں سے ہر ایک کی ریٹیڈ پاور 3150 میگاواٹ ہے، جو اٹائیپو ڈیم کے پیراگوئے کی طرف (پارانا میں فوز ڈو اگواکو کے قریب) سے ساؤ روک، ساؤ پالو کے قریب ایبینا کنورٹر اسٹیشن تک 50 ہرٹز پر پیدا ہونے والی بجلی منتقل کرتا ہے۔ اس نظام کو 1984 اور 1987 کے درمیان کئی مراحل میں استعمال میں لایا گیا تھا، اور یہ دنیا کی سب سے اہم ایچ وی ڈی سی تنصیبات میں سے ایک ہے۔ جب 1985 میں پہلا بائی پول مکمل ہوا تو یہ پاور ٹرانسمیشن کی صلاحیت اور وولٹیج دونوں کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ایچ وی ڈی سی سسٹم بن گیا، جو کہ 2010 میں ± 800 کے وی، 6400 میگاواٹ کے ایچ وی ڈی سی لنک کی تکمیل تک 25 سال تک برقرار رہے گا۔ اس میں ریئل ٹائم کنٹرول سسٹمز میں اہم اختراعات بھی شامل ہیں، جو مائیکرو پروسیسرز کا استعمال کرتے ہوئے ڈیجیٹل کنٹرول آلات استعمال کرنے والی پہلی ایچ وی ڈی سی اسکیموں میں سے ایک ہے۔ اس کے باوجود اسے اپنے آپریشن کے پہلے چند سالوں میں وشوسنییتا کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، متعدد کنورٹر ٹرانسفارمر کی ناکامیوں اور ایک سنگین کنورٹر فائر کے ساتھ، حالانکہ اب وشوسنییتا میں بہت بہتری آنے کی اطلاع ہے۔ تکنیکی تفصیل ہائی وولٹیج ڈائریکٹ کرنٹ (ایچ وی ڈی سی) کو دونوں کے لیے منتخب کیا گیا تھا کیونکہ یہ تکنیک دوسرے سسٹمز (جیسے اے سی) کے مقابلے میں کم نقصان کے ساتھ لمبی ٹرانسمیشن لائنوں کی اجازت دیتی ہے، اور پیراگوئین 50 ہرٹز ان پٹ اور برازیلین 60 ہرٹز ان پٹ اور یوزر گرڈ کے تبادلے کی بھی اجازت دیتی ہے۔ دونوں لائنیں ± 600 کے وی پر چلتی ہیں اور 818 (نارتھ لائن) اور 807 (ساؤتھ لائن) کلومیٹر کی لمبائی کے ساتھ اوور ہیڈ لائنوں کے طور پر بنائی گئی ہیں۔ اپنے ٹرمینل اسٹیشنوں سے دور، دونوں لائنیں خطرات کو کم کرنے کے لیے کم از کم 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ ہر ایک کو ± 600 کے وی ڈی سی اور 2625 اے پر 3150 میگاواٹ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ لائنیں 4 x 689 ملی میٹر 2 (تقریبا 30 ملی میٹر) اے سی ایس آر ہیں۔ آنے والی سپلائی ہائیڈرو ڈیم (فوز ڈو اگواکو) میں 50 ہرٹز جنریٹرز سے 500 کے وی اے سی ہے۔ باہر جانے والی طاقت 345 اور 500 کے وی، 60 ہرٹز اے سی جنوبی/جنوب مشرقی گرڈ (ایبینا، ساؤ پالو) میں ہے۔ کنورٹر کا سامان، جو اے بی بی گروپ کے ذریعہ فراہم کیا جاتا ہے، تھریسٹر والو کا استعمال کرتا ہے جو فی کھمبے دو، بارہ پلس پلوں میں ترتیب دیا جاتا ہے۔ ایچ وی ڈی سی سسٹم کے متوازی، دو 765 کے وی اے سی لائنیں ڈیم کے برازیل کی طرف 60 ہرٹز جنریٹرز سے ساؤ پالو کے علاقے تک بجلی لے جاتی ہیں۔ راستے میں، آئیویپورا میں، 500 کے وی، 60 ہرٹز اے سی میں ایک شاخ ہے، جو جنوبی گرڈ میں پہنچاتی ہے۔ 1989 میں اور بعد میں، آئیویپورا (لائن پر) اور اٹابیرا (ایٹ) میں سیریز کیپسیٹرز متعارف کرانے سے صلاحیت 4300 میگاواٹ سے بڑھ کر 6300 میگاواٹ ہو گئی۔ وشوسنییتا اپنے ابتدائی چند سالوں میں، اس منصوبے کو کنورٹر ٹرانسفارمرز کی بہت سی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، جس میں تجارتی آپریشن کے پہلے سال میں چھ اور پہلے چار سالوں میں بارہ تھے۔ سسٹم پر موجود تمام ٹرانسفارمرز میں تبدیلیاں کرنی پڑیں، اور اس کی وجہ سے کارکردگی میں نمایاں بہتری آئی، جس میں سالوں میں کوئی ناکامی نہیں ہوئی۔ 29 مئی 1989 کو، فوز ڈو اگواکو کنورٹر اسٹیشن کے کنورٹر 5 میں ایک مکمل چوتھائی آگ سے تباہ ہو گیا تھا جو کولنگ پائپ سے پانی کے رساو کے نتیجے میں شروع ہوا تھا۔ متاثرہ کنورٹر 14 ماہ سے کام سے باہر تھا۔ 1990 میں ریکھنڈ-دہلی پروجیکٹ اور 1993 میں پیسیفک ڈی سی انٹرٹی اسکیم کے سلمار کنورٹر اسٹیشن پر اسی طرح کے واقعات کے نتیجے میں آگ کے خطرات کو کم کرنے کے لیے سی آئی جی آر ای نے تھریسٹر والو کے ڈیزائن پر رہنما خطوط شائع کیے۔ الیکٹروڈ ہر بائی پول کو مونو پول کے طور پر بھی چلایا جا سکتا ہے اور یہ گراؤنڈنگ الیکٹروڈ سے لیس ہوتا ہے۔ دونوں بائی پولز کی الیکٹروڈ لائنیں لکڑی کے کھمبوں پر نصب ہوتی ہیں اور 2 x 689 ملی میٹر 2 1272 ایم سی ایم کنڈکٹر پر مشتمل ہوتی ہیں۔ فوز ڈو اگواکو اسٹیشن کے الیکٹروڈ سانتا تیریزنہا ڈی اٹاپو میں اور الووراڈا ڈو اگواکو میں واقع ہیں اور بالترتیب 15.5 کلومیٹر اور 16 کلومیٹر لمبائی کی لائنوں کے ذریعے کنورٹر اسٹیشن سے جڑے ہوئے ہیں۔ سان روک اسٹیشن کے الیکٹروڈ کورریگو بوا وسٹا میں واقع ہیں اور بالترتیب 66 کلومیٹر اور 67.2 کلومیٹر لمبائی کی لائنوں کے ذریعے کنورٹر اسٹیشن سے جڑے ہوئے ہیں۔ وے پوائنٹس بھی دیکھیں ہائی وولٹیج ڈائریکٹ کرنٹ ایچ وی ڈی سی کنورٹر اسٹیشن ایچ وی ڈی سی کنورٹر الیکٹروڈ لائن ایچ وی ڈی سی منصوبوں کی فہرست حوالہ جات برازیل میں برقی طاقت کا بنیادی ڈھانچہ ایچ وی ڈی سی ٹرانسمیشن لائنیں 1984 برازیل میں ادارے 1987 میں مکمل ہوا توانائی کا بنیادی ڈھانچہ