Fire sprinkler
فائر اسپرنکلر یا اسپرنکلر ہیڈ فائر اسپرنکلر سسٹم کا وہ جزو ہے جو آگ کے اثرات کا پتہ چلنے پر پانی خارج کرتا ہے، جیسے کہ جب پہلے سے طے شدہ درجہ حرارت سے تجاوز کر گیا ہو۔ فائر اسپرنکلر دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں، ہر سال 40 ملین سے زیادہ اسپرنکلر ہیڈز لگائے جاتے ہیں۔ مناسب طریقے سے ڈیزائن کیے گئے اور برقرار رکھے گئے فائر اسپرنکلرز کے ذریعے محفوظ عمارتوں میں، 99 فیصد سے زیادہ آگ پر اکیلے فائر اسپرنکلرز کے ذریعے قابو پایا گیا۔ تاریخ 1812 میں، برطانوی موجد سر ولیم کانگریو نے چھت کے ساتھ سوراخ شدہ پائپوں کا استعمال کرتے ہوئے دستی اسپرنکلر سسٹم کا پیٹنٹ کرایا۔ جب کسی نے آگ دیکھی تو عمارت کے باہر ایک والو کھولا جا سکتا تھا تاکہ پائپوں سے پانی بھیجا جا سکے۔ تھوڑی دیر بعد ہی، فرنیچر کی ایک بڑی فیکٹری کے نتیجے میں جو بار بار جلتی رہی، ہیرم سٹیونز میکسم سے مشورہ کیا گیا کہ اس کی تکرار کو کیسے روکا جائے اور پہلا خودکار فائر اسپرنکلر ایجاد کیا۔ یہ آگ لگنے والے علاقوں کو بجھائے گا اور فائر اسٹیشن کو آگ لگنے کی اطلاع دے گا۔ میکسم اس خیال کو کہیں اور فروخت کرنے سے قاصر تھا، حالانکہ جب پیٹنٹ کی میعاد ختم ہوئی تو اس خیال کو استعمال کیا گیا۔ نیو ہیون، کنیکٹیکٹ کے ہنری ایس پارمیلی نے 1874 میں پہلا خودکار فائر اسپرنکلر سسٹم بنایا اور نصب کیا، جس میں سولڈر کا استعمال کیا گیا جو آگ میں پگھل کر دوسری صورت میں مہر بند پانی کے پائپوں میں سوراخوں کو کھولتا ہے۔ وہ متھوسیک پیانو ورکس کے صدر تھے، اور انہوں نے انشورنس کی بہت زیادہ شرحوں کے جواب میں اپنا اسپرنکلر سسٹم ایجاد کیا۔ پارمیلی نے اپنے خیال کو پیٹنٹ کرایا اور امریکہ میں اس کے ساتھ بڑی کامیابی حاصل کی، اس کی ایجاد کو "خودکار آگ بجھانے والا" قرار دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مکمل تباہی سے پہلے عمارت میں لگی آگ کو روکنے کے اپنے طریقہ کار کا مظاہرہ کرنے کے لیے یورپ کا سفر کیا۔ پارمیلی کی ایجاد کو اتنی توجہ نہیں ملی جتنی اس نے منصوبہ بندی کی تھی، کیونکہ زیادہ تر لوگ اسپرنکلر سسٹم نصب کرنے کے متحمل نہیں تھے۔ ایک بار جب اسے اس کا احساس ہوا تو اس نے انشورنس کمپنیوں کو اپنے نظام کے بارے میں تعلیم دینے کی کوششیں موڑ دیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اسپرنکلر سسٹم نقصان کے تناسب کو کم کرے گا، اور اس طرح انشورنس کمپنیوں کے لیے پیسے کی بچت ہوگی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنا سسٹم نصب کرنے کے لیے کاروباری مالکان سے معاہدے حاصل کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ان کے لیے کم پریمیم کی شکل میں معقول واپسی کو یقینی نہ بنا سکے۔ اس سلسلے میں، وہ دو آدمیوں کی دلچسپی درج کرنے میں کامیاب رہا، جن دونوں کے انشورنس انڈسٹری میں روابط تھے۔ ان میں سے پہلا میجر ہیسکیتھ تھا، جو بولٹن میں ایک بڑے کاروبار میں کاٹن اسپنر تھا جو بولٹن کاٹن ٹریڈز میوچل انشورنس کمپنی کا چیئرمین بھی تھا۔ اس کمپنی کے ڈائریکٹرز اور اس کے سکریٹری پیٹر کیوان نے پارمیلی کے ابتدائی تجربات میں دلچسپی لی۔ ہیسکیتھ نے پارمیلی کو آسٹلی برج، بولٹن میں جان اسٹونز اینڈ کمپنی کی کپاس کتائی ملوں میں اسپرنکلر تنصیبات کے لیے اپنا پہلا آرڈر دیا۔ اس کے فورا بعد اسی قصبے کے جان بٹلر کی ملکیت والی الیگزینڈر ملز کا آرڈر آیا۔ اگرچہ پارمیلی کو اپنی کوششوں سے دو سیلز ملے، لیکن بولٹن کاٹن ٹریڈز میوچل انشورنس کمپنی اپنے مقامی علاقے سے باہر کوئی بہت بڑی کمپنی نہیں تھی۔ پارمیلی کو وسیع تر اثر و رسوخ کی ضرورت تھی۔ انہوں نے یہ اثر مانچسٹر کے میوچل فائر انشورنس کارپوریشن کے منیجر جیمز نارتھ لین میں پایا۔ اس کمپنی کی بنیاد 1870 میں ٹیکسٹائل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن آف لنکاشائر اینڈ یارکشائر نے انشورنس کی اونچی شرحوں کے خلاف احتجاج کے طور پر رکھی تھی۔ ان کی پالیسی رسک مینجمنٹ کی حوصلہ افزائی کرنے اور خاص طور پر آگ بجھانے کے لیے جدید ترین اور سائنسی آلات کے استعمال کی تھی۔ اگرچہ انہوں نے اپنے اسپرنکلر سسٹم کے بارے میں عوام کو تعلیم دینے میں زبردست کوشش اور وقت لگایا، 1883 تک صرف 10 فیکٹریوں کو پارمیلی اسپرنکلر کے ذریعے تحفظ فراہم کیا گیا۔ امریکہ میں، فریڈرک گرنیل، جو پارمیلی اسپرنکلر تیار کر رہے تھے، نے زیادہ موثر گرنیل اسپرنکلر ڈیزائن کیا۔ اس نے پانی کے ساتھ تمام رابطے سے فیوزیبل جوڑے کو ہٹا کر حساسیت میں اضافہ کیا، اور لچکدار ڈایفگرام کے وسط میں ایک والو رکھ کر، اس نے پانی کے دباؤ کے تناؤ کے کم فیوزنگ والے سولڈرڈ جوڑے کو دور کیا۔ اس طرح، والو سیٹ کو پانی کے دباؤ کی وجہ سے والو کے خلاف مجبور کیا گیا، جس سے خود بند ہونے والی کارروائی پیدا ہوئی۔ پانی کا دباؤ جتنا زیادہ ہوگا، والو اتنا ہی سخت ہوگا۔ لچکدار ڈایفگرام کا مزید اور زیادہ اہم کام تھا۔ اس کی وجہ سے والو اور اس کی سیٹ بیک وقت باہر کی طرف بڑھ گئی جب تک کہ سولڈر جوائنٹ مکمل طور پر منقطع نہ ہو گیا۔ گرنیل کو اسپرنکلر سسٹم کے اپنے ورژن کا پیٹنٹ ملا۔ وہ اپنی ایجاد کو یورپ بھی لے گئے، جہاں یہ پارمیلی ورژن سے کہیں زیادہ بڑی کامیابی تھی۔ آخر کار، پارمیلی نظام کو واپس لے لیا گیا، جس سے گرنیل اور اس کی ایجاد کا راستہ کھل گیا۔ امریکی قواعد فائر اسپرنکلر کی درخواست اور تنصیب کے رہنما خطوط، اور مجموعی طور پر فائر اسپرنکلر سسٹم کے ڈیزائن کے رہنما خطوط نیشنل فائر پروٹیکشن ایسوسی ایشن (این ایف پی اے) 13، (این ایف پی اے) 13 ڈی، اور (این ایف پی اے) 13 آر کے ذریعہ فراہم کیے جاتے ہیں اور مقامی دائرہ اختیار کے ذریعہ نافذ کیے جاتے ہیں۔ کیلیفورنیا، پنسلوانیا اور الینوائے سمیت بعض ریاستوں کو کم از کم کچھ نئی رہائشی تعمیر میں چھڑکنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ فائر اسپرنکلر خودکار یا کھلے سوراخ ہو سکتے ہیں۔ خودکار فائر اسپرنکلر ایک فیوزیبل عنصر کا استعمال کرتے ہیں جو پہلے سے طے شدہ درجہ حرارت پر متحرک ہوتا ہے۔ فیوزیبل عنصر یا تو پگھل جاتا ہے یا اس میں مائع پر مشتمل شیشے کا بلب ہوتا ہے جو ٹوٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے فائر اسپرنکلر پائپنگ میں پانی کا دباؤ اسپرنکلر کے سوراخ سے پلگ کو باہر دھکیل دیتا ہے، جس کے نتیجے میں سوراخ سے پانی کا چھڑکاؤ ہوتا ہے۔ پانی کا دھارا ایک ڈیفلیکٹر سے ٹکرا جاتا ہے جو پانی کو اسپرے پیٹرن میں بناتا ہے جو اسپرنکلر کی قسم (یعنی کنٹرول یا دبانے) کے اہداف کی حمایت میں ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جدید چھڑکنے والے سروں کو نیچے کی طرف براہ راست چھڑکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ مختلف سمتوں اور نمونوں میں سپرے فراہم کرنے کے لیے سپرے نوزلز دستیاب ہیں۔ زیادہ تر خودکار فائر اسپرنکلر آگ میں انفرادی طور پر کام کرتے ہیں۔ موشن پکچر کی نمائندگی کے برعکس، پورا اسپرنکلر سسٹم ایک ہی وقت میں فعال نہیں ہوتا ہے، جب تک کہ سسٹم ایک خاص قسم کا سیلاب نہ ہو۔ اوپن اوریفیس اسپرنکلر صرف واٹر اسپرے سسٹم یا ڈیلج اسپرنکلر سسٹم میں استعمال ہوتے ہیں۔ وہ خودکار چھڑکنے والے سے ملتے جلتے ہیں جس پر وہ مبنی ہیں، گرمی کے حساس آپریٹنگ عنصر کو ہٹا دیا گیا ہے۔ فرنگبل بلب کا استعمال کرتے ہوئے خودکار فائر اسپرنکلر ایک معیاری رنگین کوڈنگ کنونشن کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے آپریٹنگ درجہ حرارت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ فعال ہونے کا درجہ حرارت خطرے کی اس قسم سے مطابقت رکھتا ہے جس کے خلاف چھڑکنے والا نظام حفاظت کرتا ہے۔ رہائشی قبضے میں زندگی کی حفاظت کے منفرد مقصد کے ساتھ ایک خاص قسم کا فاسٹ رسپانس اسپرنکلر فراہم کیا جاتا ہے (ایک رہائشی اسپرنکلر میں معیاری اسپرے اسپرنکلر کے مقابلے میں زیادہ خارج ہونے والا نمونہ ہوتا ہے اور انہیں خاص طور پر دیواروں پر زیادہ پانی خارج کرنے کے لیے بھی تیار کیا گیا ہے تاکہ چھت کے گیس کے درجہ حرارت کو کم رکھا جا سکے)۔ فوری رسپانس اسپرنکلر این ایف پی اے #13 معیار کا 2002 ایڈیشن، سیکشن 3.6.1 فوری رسپانس اسپرنکلرز کی وضاحت کرتا ہے کہ ان کا رسپانس ٹائم انڈیکس (آر ٹی آئی) 50 (میٹر سیکنڈ) یا اس سے کم ہے۔ آر ٹی آئی اس بات کا ایک پیمانہ ہے کہ اسپرنکلر کا حرارت کے جواب دینے والا عنصر کس طرح تھرمل طور پر ذمہ دار ہے، جسے اسپرنکلر بلب کے درجہ حرارت کو گرم ہوا کے دھارے کے درجہ حرارت کے 63 ٪ گنا ہوا کے دھارے کی رفتار کے مربع جڑ تک بڑھانے کے لیے درکار وقت کے طور پر ماپا جاتا ہے۔ فوری رسپانس کی اصطلاح سے مراد پورے اسپرنکلر (جس میں فاصلہ، کثافت اور مقام شامل ہیں) کی فہرست ہے نہ کہ صرف تیزی سے جواب دینے والے عنصر کی۔ بہت سے معیاری رسپانس اسپرنکلرز، جیسے کہ توسیعی کوریج عام خطرہ (ای سی او ایچ) اسپرنکلرز، اپنے آگ کے ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے تیز ردعمل (کم تھرمل ماس عناصر) رکھتے ہیں۔ فوری رسپانس اسپرنکلر معیاری اسپرے ڈیفلیکٹر کے ساتھ دستیاب ہیں، لیکن وہ توسیعی کوریج ڈیفلیکٹر کے ساتھ بھی دستیاب ہیں۔ آپریشن ہر بند سر کے چھڑکنے والے کو یا تو گرمی کے حساس شیشے کے بلب (نیچے دیکھیں) یا دو حصوں والے دھات کے لنک کے ذریعے بند رکھا جاتا ہے جو ایک فیوزیبل مرکب جیسے لکڑی کی دھات اور اسی طرح کی ترکیبوں والے دیگر مرکب کے ساتھ مل کر رکھا جاتا ہے۔ شیشے کا بلب یا لنک پائپ کی ٹوپی پر دباؤ ڈالتا ہے جو ایک پلگ کے طور پر کام کرتا ہے جو پانی کو اس وقت تک بہنے سے روکتا ہے جب تک کہ چھڑکنے والے کے ارد گرد کا ماحول کا درجہ حرارت انفرادی چھڑکنے والے کے ڈیزائن ایکٹیویشن درجہ حرارت تک نہ پہنچ جائے۔ چونکہ ہر چھڑکنے والا پہلے سے طے شدہ حرارت کی سطح تک پہنچنے پر آزادانہ طور پر متحرک ہوتا ہے، اس لیے چھڑکنے والوں کی تعداد صرف آگ کے قریب تک محدود ہوتی ہے، اس طرح آگ کی ابتدا کے مقام پر دستیاب پانی کے دباؤ کو زیادہ سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ بلب کے اندر مائع کی تھرمل توسیع کے نتیجے میں بلب ٹوٹ جاتا ہے۔ بلب کے ٹوٹنے میں لگنے والا وقت درجہ حرارت پر منحصر ہوتا ہے۔ ڈیزائن کے درجہ حرارت سے نیچے، یہ نہیں ٹوٹتا، اور ڈیزائن کے درجہ حرارت سے اوپر، یہ ٹوٹ جاتا ہے، توڑنے میں کم وقت لگتا ہے کیونکہ درجہ حرارت ڈیزائن کی حد سے اوپر بڑھ جاتا ہے۔ رسپانس ٹائم کا اظہار رسپانس ٹائم انڈیکس (آر ٹی آئی) کے طور پر کیا جاتا ہے، جس کی اقدار عام طور پر 35 اور 250 ملین سیکنڈ کے درمیان ہوتی ہیں، جہاں کم قیمت تیز ردعمل کی نشاندہی کرتی ہے۔ معیاری جانچ کے طریقہ کار کے تحت (2.5 میٹر/سیکنڈ کی رفتار سے 135 ڈگری سیلسیس ہوا)، آر ٹی آئی کے مطابق، ایک 68 ڈگری سیلسیس اسپرنکلر بلب 7 سے 33 سیکنڈ کے اندر ٹوٹ جائے گا۔ آر ٹی آئی کی وضاحت شاہی اکائیوں میں بھی کی جا سکتی ہے، جہاں 1 فٹ 1⁄2 سیکنڈ 0.55 میٹر 1⁄2 سیکنڈ کے برابر ہے۔ اگر تھرمل عنصر کو پینٹ کیا گیا ہو تو چھڑکنے والے کی حساسیت منفی طور پر متاثر ہو سکتی ہے۔ ٹیبل 6.2.5.1 NFPA13 2007 ایڈیشن سے زیادہ سے زیادہ چھت کا درجہ حرارت، اسپرنکلر کا برائے نام آپریٹنگ درجہ حرارت، بلب یا لنک کا رنگ اور درجہ حرارت کی درجہ بندی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ چھڑکنے والوں کی کئی قسمیں ہیں: فوری رسپانس معیاری رسپانس سی ایم ایس اے (کنٹرول موڈ مخصوص ایپلی کیشن) رہائشی ای ایس ایف آر (ابتدائی دبانے کا تیز ردعمل) ای ایس ایف آر ای ایس ایف آر (ابتدائی دبانے کا تیز ردعمل) سے مراد ایک تصور اور ایک قسم کا چھڑکنے والا دونوں ہوتا ہے۔ "تصور یہ ہے کہ چھڑکنے والوں کا تیز ردعمل آگ میں ایک فائدہ پیدا کر سکتا ہے اگر ردعمل ایک موثر خارج ہونے والے مادہ کی کثافت کے ساتھ ہو-یعنی ایک چھڑکنے والا اسپرے جو جلتے ہوئے ایندھن کے پیکیج کو دبانے کے لیے کافی مقدار میں آگ کے ڈھیر سے نیچے جانے کے قابل ہو۔" اس تصور کے لیے تیار کیا گیا اسپرنکلر اعلی ریک اسٹوریج میں استعمال کے لیے بنایا گیا تھا۔ ای ایس ایف آر اسپرنکلر ہیڈز 1980 کی دہائی میں جدید ترین فاسٹ رسپانس فائر اسپرنکلر ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار کیے گئے تھے تاکہ آگ کے مخصوص ہائی چیلنج والے خطرات کو آگ سے روکا جا سکے۔ ان چھڑکنے والوں کے تعارف سے پہلے، محکمہ فائر کی آمد تک آگ پر قابو پانے کے لیے حفاظتی نظام تیار کیے گئے تھے۔ ایکٹو فائر پروٹیکشن آٹومیٹک فائر سپریشن بلڈنگ کوڈ فائر سیفٹی ایویلیوایشن سسٹم ہائیڈرولک حساب K-فیکٹر (فائر پروٹیکشن) پائپنگ ٹائکو انٹرنیشنل وکٹولک حوالہ جات بیرونی روابط فائر فائٹنگ کا سامان فائر سپریشن ایکٹو فائر پروٹیکشن امریکی ایجادات