Induction regulator
انڈکشن ریگولیٹر ایک متبادل موجودہ برقی مشین ہے، جو کسی حد تک انڈکشن موٹر سے ملتی جلتی ہے، جو مسلسل متغیر آؤٹ پٹ وولٹیج فراہم کر سکتی ہے۔ انڈکشن ریگولیٹر ایک ابتدائی آلہ تھا جو برقی نیٹ ورک کے وولٹیج کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ 1930 کی دہائی سے اسے ڈسٹری بیوشن نیٹ ورک ایپلی کیشنز میں ٹیپ ٹرانسفارمر کے ذریعے تبدیل کیا گیا ہے۔ اس کا استعمال اب زیادہ تر برقی لیبارٹریوں، برقی کیمیائی عمل اور آرک ویلڈنگ تک محدود ہے۔ معمولی تغیرات کے ساتھ، اس کے سیٹ اپ کو فیز شفٹنگ پاور ٹرانسفارمر کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تعمیر ایک سنگل فیز انڈکشن ریگولیٹر میں ایک (پرائمری) ایکسائٹیشن وائنڈنگ ہوتی ہے، جو سپلائی وولٹیج سے منسلک ہوتی ہے، مقناطیسی کور پر ہوتی ہے جسے گھمایا جا سکتا ہے۔ اسٹیشنری سیکنڈری وائنڈنگ کو ریگولیٹ کیے جانے والے سرکٹ کے ساتھ سیریز میں جوڑا جاتا ہے۔ جیسے جیسے ایکسائٹیشن وائنڈنگ کو 180 ڈگری کے ذریعے گھمایا جاتا ہے، سیریز وائنڈنگ میں پیدا ہونے والا وولٹیج سپلائی وولٹیج میں شامل کرنے سے لے کر اس کی مخالفت کرنے تک بدل جاتا ہے۔ ایکسائٹیشن اور سیریز وائنڈنگ پر موڑ کی تعداد کے تناسب کے انتخاب سے، وولٹیج کی حد کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر، سپلائی وولٹیج کے 20 ٪ سے زیادہ یا منفی۔ تھری فیز انڈکشن ریگولیٹر کو زخم انڈکشن موٹر سمجھا جا سکتا ہے۔ روٹر کو آزادانہ طور پر گھومنے کی اجازت نہیں ہے اور اسے میکانکی طور پر کیڑا گیئر کے ذریعے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ریگولیٹر کی باقی تعمیر ایک زخم روٹر انڈکشن موٹر کی پیروی کرتی ہے جس میں ایک سلاٹڈ تھری فیز اسٹیٹر اور ایک زخم تھری فیز روٹر ہوتا ہے۔ چونکہ روٹر کو 180 ڈگری سے زیادہ موڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے میکانکی طور پر، روٹر لیڈز کو لچکدار کیبلز کے ذریعے بیرونی سرکٹ سے جوڑا جا سکتا ہے۔ اگر اسٹیٹر وائنڈنگ دو قطبی وائنڈنگ ہے، تو روٹر کو جسمانی طور پر 180 ڈگری کے ذریعے منتقل کرنے سے انڈیوسڈ وولٹیج کا مرحلہ 180 ڈگری سے بدل جائے گا۔ چار قطبی گھومنے کے لیے 180 ڈگری فیز شفٹ پیدا کرنے کے لیے صرف 90 ڈگری جسمانی حرکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ مقناطیسی میدانوں کے تعامل سے ٹارک پیدا ہوتا ہے، اس لیے متحرک عنصر کو کیڑا گیئر جیسے میکانزم کے ذریعے پکڑا جاتا ہے۔ روٹر کو مشین سے منسلک ہینڈ وہیل کے ذریعے گھمایا جا سکتا ہے، یا برقی موٹر کو دور سے یا خود بخود روٹر کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ درخواست پر منحصر ہے، روٹر اور اسٹیٹر پر موڑ کی تعداد کا تناسب مختلف ہو سکتا ہے۔ چونکہ سنگل فیز ریگولیٹر صرف ایکسائٹیشن اور سیریز وائنڈنگ کو جوڑنے والے فلکس کو تبدیل کرتا ہے، اس لیے یہ سپلائی وولٹیج اور لوڈ وولٹیج کے درمیان فیز شفٹ متعارف نہیں کرتا ہے۔ تاہم، تھری فیز ریگولیٹر میں متحرک عنصر کی مختلف پوزیشن ایک فیز شفٹ پیدا کرتی ہے۔ اگر لوڈ سرکٹ ایک سے زیادہ سپلائی سے منسلک ہو سکتا ہے تو یہ ایک تشویش کا باعث ہو سکتا ہے، کیونکہ فیز شفٹ کی وجہ سے گردش کرنے والے کرنٹ بہہ جائیں گے۔ اگر روٹر ٹرمینلز تین فیز الیکٹرک پاور نیٹ ورک سے جڑے ہوئے ہیں، تو ایک گھومنے والا مقناطیسی میدان مقناطیسی کور میں چلایا جائے گا۔ نتیجے میں آنے والا بہاؤ اسٹیٹر کی گھومنے والی جگہوں پر اس خاصیت کے ساتھ ایک ای ایم ایف پیدا کرے گا کہ اگر روٹر اور اسٹیٹر کو جسمانی طور پر ایک زاویہ α سے منتقل کیا جاتا ہے، تو دونوں گھومنے والی جگہوں کی برقی مرحلے کی منتقلی بھی α ہے۔ صرف بنیادی ہم آہنگی پر غور کرتے ہوئے، اور شفٹنگ کو نظر انداز کرتے ہوئے، مندرجہ ذیل مساوات کے اصول ہیں: جہاں φ گھومنے والا عنصر ہے، جو کہ گھومنے والی چیزوں کی تعمیر سے متعلق ایک مستقل ہے۔ اگر اسٹیٹر وائنڈنگ پرائمری فیز سے منسلک ہے، تو نیوٹرل (N) سے دیکھا جانے والا کل وولٹیج وائنڈنگ روٹر اور اسٹیٹر دونوں پر وولٹیج کا مجموعہ ہوگا۔ اس کا برقی فیزر میں ترجمہ کرتے ہوئے، دونوں فیزر جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے درمیان α کی کونیی منتقلی ہوتی ہے۔ چونکہ α کو آزادانہ طور پر [0، π] کے درمیان منتخب کیا جا سکتا ہے، اس لیے دونوں فیزروں کو شامل یا گھٹایا جا سکتا ہے، اس لیے درمیان میں موجود تمام اقدار قابل حصول ہیں۔ پرائمری اور سیکنڈری الگ تھلگ نہیں ہیں۔ نیز، روٹر اور اسٹیٹر کے درمیان وولٹیج کے طول و عرض کا تناسب مستقل ہے ؛ نتیجے میں وولٹیج سیریز وائنڈنگ انڈیوسڈ وولٹیج کی کونیی شفٹنگ کی وجہ سے مختلف ہوتا ہے۔ فوائد آؤٹ پٹ وولٹیج کو برائے نام حد کے اندر مسلسل منظم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ٹیپ ٹرانسفارمرز کے خلاف ایک واضح فائدہ ہے جہاں آؤٹ پٹ وولٹیج مجرد اقدار لیتا ہے۔ نیز، کام کرنے کے حالات میں وولٹیج کو آسانی سے منظم کیا جا سکتا ہے۔ خرابیاں ٹیپ ٹرانسفارمرز کے مقابلے میں، انڈکشن ریگولیٹرز مہنگے ہوتے ہیں، کم کارکردگی کے ساتھ، ہائی اوپن سرکٹ کرنٹ (ایئر گیپ کی وجہ سے) اور وولٹیج میں 20 کے وی سے کم تک محدود ہوتے ہیں۔ ایپلی کیشنز پاور نیٹ ورکس کے لیے انڈکشن ریگولیٹر عام طور پر 14kV اور ± (10-15) ٪ ریگولیشن کا برائے نام وولٹیج رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے، لیکن اس استعمال میں کمی آئی ہے۔ آج کل اس کا بنیادی استعمال برقی لیبارٹریوں اور آرک ویلڈنگ میں ہوتا ہے۔ متغیر فریکوئنسی ٹرانسفارمر ببلیوگرافی الیکٹرک ٹرانسفارمرز انرجی کنورژن الیکٹرک موٹرز بھی دیکھیں