Feedwater heater
فیڈ واٹر ہیٹر پاور پلانٹ کا ایک جزو ہے جو بھاپ پیدا کرنے والے بوائیلر تک پہنچائے جانے والے پانی کو پہلے سے گرم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فیڈ واٹر کو پہلے سے گرم کرنے سے بھاپ کی پیداوار میں شامل ناقابل واپسی کو کم کر دیتا ہے اور اس وجہ سے نظام کی تھرموڈینامک کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ یہ پلانٹ کے آپریٹنگ اخراجات کو کم کرتا ہے اور جب فیڈ واٹر کو بھاپ سائیکل میں واپس لایا جاتا ہے تو بوائیلر دھات کو تھرمل شاک سے بچنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ بھاپ پاور پلانٹ میں (عام طور پر ایک ترمیم شدہ رینکائن سائیکل کے طور پر ماڈل کیا جاتا ہے)، فیڈ واٹر ہیٹر فیڈ واٹر کو بہت آہستہ آہستہ سیچوریشن درجہ حرارت تک لانے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ کام کرنے والے سیال (پانی) میں حرارت کی منتقلی سے وابستہ ناگزیر ناقابل واپسی کو کم کرتا ہے۔ اس طرح کی ناقابل واپسی باتوں پر مزید بحث کے لیے تھرموڈینامکس کے دوسرے قانون پر مضمون دیکھیں۔ سائیکل بحث اور وضاحت فیڈ واٹر کو گرم کرنے کے لیے استعمال ہونے والی توانائی عام طور پر بھاپ ٹربائن کے مراحل کے درمیان نکالی گئی بھاپ سے حاصل ہوتی ہے۔ لہذا، وہ بھاپ جو ٹربائن میں توسیعی کام انجام دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے (اور اس لیے بجلی پیدا کرتی ہے) اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کی جاتی ہے۔ فیڈ واٹر ہیٹر کے لیے استعمال ہونے والے کل سائیکل بھاپ کے بڑے پیمانے پر بہاؤ کے فیصد کو نکالنے کا حصہ کہا جاتا ہے اور اسے زیادہ سے زیادہ پاور پلانٹ تھرمل کارکردگی کے لیے احتیاط سے بہتر بنایا جانا چاہیے کیونکہ اس حصے میں اضافہ ٹربائن پاور آؤٹ پٹ میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ فیڈ واٹر ہیٹر "اوپن" یا "کلوزڈ" ہیٹ ایکسچینجر بھی ہو سکتے ہیں۔ اوپن ہیٹ ایکسچینجر وہ ہوتا ہے جس میں نکالی گئی بھاپ کو فیڈ واٹر کے ساتھ ملنے دیا جاتا ہے۔ اس قسم کے ہیٹر کو عام طور پر فیڈ انلیٹ اور آؤٹ لیٹ دونوں پر فیڈ پمپ کی ضرورت ہوگی کیونکہ ہیٹر میں دباؤ بوائیلر کے دباؤ اور کنڈینسر کے دباؤ کے درمیان ہوتا ہے۔ ڈی ایریٹر اوپن فیڈ واٹر ہیٹر کا ایک خاص کیس ہے جو خاص طور پر فیڈ واٹر سے غیر کنڈینسیبل گیسوں کو ہٹانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ بند فیڈ واٹر ہیٹر عام طور پر شیل اور ٹیوب ہیٹ ایکسچینجر ہوتے ہیں جہاں فیڈ واٹر پوری ٹیوبوں سے گزرتا ہے اور ٹربائن نکالنے والی بھاپ کے ذریعے گرم کیا جاتا ہے۔ ان کے لیے ہیٹر سے پہلے اور بعد میں علیحدہ پمپوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تاکہ فیڈ واٹر کو نکالے ہوئے بھاپ کے دباؤ تک بڑھایا جا سکے جیسا کہ کھلے ہیٹر کے ساتھ ہوتا ہے۔ تاہم، نکالی گئی بھاپ (جو ممکنہ طور پر فیڈ واٹر کو گرم کرنے کے بعد تقریبا مکمل طور پر گاڑھا ہو جاتا ہے) کو پھر کنڈینسر کے دباؤ میں ڈالنا چاہیے، یہ ایک آئسینتھالپک عمل ہے جس کے نتیجے میں سائیکل کی مجموعی کارکردگی پر معمولی جرمانے کے ساتھ کچھ اینٹروپی کا فائدہ ہوتا ہے: بہت سے پاور پلانٹس متعدد فیڈ واٹر ہیٹرز کو شامل کرتے ہیں اور کھلے اور بند دونوں اجزاء استعمال کر سکتے ہیں۔ فیڈ واٹر ہیٹر فوسل اور نیوکلیئر ایندھن والے پاور پلانٹس دونوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اکانومائزر ایک اکانومائزر فیڈ واٹر ہیٹر کی طرح کام کرتا ہے، لیکن تکنیکی طور پر مختلف ہے کیونکہ یہ حرارتی نظام کے لیے سائیکل بھاپ کا استعمال نہیں کرتا ہے۔ جیواشم ایندھن کے پلانٹس میں، اکانومائزر پانی کو مناسب طور پر بوائیلر میں داخل ہونے سے پہلے گرم کرنے کے لیے بھٹی سے سب سے کم درجہ حرارت والی فلو گیس کا استعمال کرتا ہے۔ یہ بھٹی اور فیڈ واٹر کے درمیان حرارت کی منتقلی کو ایک چھوٹے اوسط درجہ حرارت کے میلان (مجموعی طور پر بھاپ جنریٹر کے لیے) میں ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ اس لیے جب ایندھن کے حقیقی توانائی کے مواد کے حوالے سے دیکھا جائے تو نظام کی کارکردگی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ تر جوہری بجلی گھروں میں اکانومائزر نہیں ہے۔ تاہم، دہن انجینئرنگ سسٹم 80 + جوہری پلانٹ ڈیزائن اور اس کے ارتقائی جانشین، (مثال کے طور پر۔ کوریا الیکٹرک پاور کارپوریشن کا اے پی آر-1400) ایک لازمی فیڈ واٹر اکانومائزر شامل کرتا ہے۔ یہ اکانومائزر سب سے کم درجہ حرارت والے پرائمری کولینٹ کا استعمال کرتے ہوئے بھاپ جنریٹر انلیٹ پر بھاپ جنریٹر فیڈ واٹر کو پہلے سے گرم کرتا ہے۔ بند فیڈ واٹر ہیٹر کی تھرمو ہائیڈرولک کارکردگی کا تعین کرنے کے لیے طریقہ کار، سمت اور رہنمائی کے لیے وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والا کوڈ اے ایس ایم ای پی ٹی سی 12.1 فیڈ واٹر ہیٹر اسٹینڈرڈ ہے۔ فوسل فیول پاور پلانٹ تھرمل پاور پلانٹ اے ایس ایم ای کوڈز امریکن سوسائٹی آف مکینیکل انجینئرز (اے ایس ایم ای) مندرجہ ذیل کوڈ شائع کرتی ہے: پی ٹی سی 4.4 گیس ٹربائن ہیٹ ریکوری اسٹیم جنریٹرز بیرونی حوالہ جات لنک پاور پلانٹ کا خاکہ ہائی پریشر فیڈ واٹر ہیٹر مکینیکل انجینئرنگ کیمیائی عمل انجینئرنگ آر یو: ایکونومائزر