Hydraulic calculation
জল পরিবহন এবং বিতরণ নেটওয়ার্কগুলির এক বা একাধিক ব্যবহার বিন্দুতে প্রবাহের হার এবং চাপের বৈশিষ্ট্য এবং নকশার প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় জল সরবরাহের প্রবাহের হার এবং চাপ নির্ধারণের জন্য জলবাহী গণনার প্রয়োজন হয়। অগ্নি নিরাপত্তা প্রসঙ্গে, জলবাহী গণনাগুলি একটি পাইপিং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এবং ডিসচার্জ ডিভাইসের (যেমন, অগ্রভাগ, স্প্রিংকলার) মাধ্যমে আগুন নিয়ন্ত্রণ, দমন বা নির্বাপিত করার জন্য একটি নির্বাপক মাধ্যমের প্রবাহ নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। অগ্নি নিরাপত্তা গণনা জলবাহী গণনাগুলি যাচাই করে যে পাইপিং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আগুন দমন বা নির্বাপণের উদ্দেশ্যে জলের প্রবাহের হার (বা অগ্নিনির্বাপক ফেনা ঘনীভূতকরণের মতো সংযোজনগুলির সাথে মিশ্রিত জল) নকশার উদ্দেশ্যগুলি পূরণের জন্য যথেষ্ট হবে। জলবাহী গণনা পদ্ধতি প্রযোজ্য রেফারেন্স মডেল কোডে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক ন্যাশনাল ফায়ার প্রোটেকশন অ্যাসোসিয়েশন (এনএফপিএ) দ্বারা প্রকাশিত, বা ইএন 12845 স্ট্যান্ডার্ড, ফিক্সড ফায়ারফাইটিং সিস্টেম-স্বয়ংক্রিয় স্প্রিংকলার সিস্টেম-ডিজাইন, ইনস্টলেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ। জলবাহী গণনাগুলি ইঙ্গিত দেয় যে জল ভিত্তিক অগ্নি সুরক্ষা ব্যবস্থার দুটি প্রাথমিক উপাদানের সংমিশ্রণ আগুন নিয়ন্ত্রণ, দমন বা নির্বাপণের নকশার উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করবেঃ প্রবাহের হার এবং চাপে উপলব্ধ জল সরবরাহ যথেষ্ট। পাইপের আকার এবং পাইপিং নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা যা আউটলেটগুলিতে জল সরবরাহ করে (যেমন, স্প্রিংকলার) আকারের এবং পর্যাপ্তভাবে সাজানো হয়। জল সরবরাহের প্রয়োজনীয়তাগুলি এন. এফ. পি. এ 13, এন. এফ. পি. এ 15, ই. এন 12845, বি. এস 9251, এন. এফ. পি. এ 750 সিপি 52, এ. এস. আই. বি এবং <আই. ডি1>-এর মতো প্রযোজ্য মডেল কোড দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়। সম্পত্তি বীমা নকশার মানও প্রযোজ্য হতে পারে। বিল্ডিংয়ের অভ্যন্তরে আগুনের সম্ভাব্য তীব্রতা এবং ব্যাপ্তি বিল্ডিংয়ের ব্যবহার, বিল্ডিংয়ের উচ্চতা, বিল্ডিংয়ের অভ্যন্তরে থাকা আইটেম এবং তাদের ব্যবস্থা সহ কারণগুলির দ্বারা নির্দেশিত হয়। এই ভেরিয়েবলগুলি মডেল কোডে প্রকাশিত টেবিল এবং মানগুলির সাথে তুলনা করা হয়। এই টেবিলগুলির মানগুলি অগ্নি পরীক্ষা এবং ক্ষতির ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে। উপলব্ধ জল সরবরাহ উপলব্ধ জল প্রায়শই একটি জল প্রবাহ পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়, যেখানে এক বা একাধিক অগ্নি হাইড্র্যান্ট খোলা হয় এবং জলের চাপ ও প্রবাহের হার পরিমাপ করা হয়। কিছু পৌর জল এখতিয়ার জলবাহী মডেলের উপর ভিত্তি করে উপলব্ধ জল সরবরাহের একটি অনুমান প্রদান করতে পারে। যে জায়গাগুলিতে পৌর সংযোগ সম্ভব বা ব্যবহারিক নয়, সেখানে প্রয়োজনীয় জল একটি খোলা জলাশয় (যেমন, হ্রদ, পুকুর, নদী) বা একটি জল সঞ্চয় ট্যাঙ্ক থেকে নেওয়া যেতে পারে। জলবাহী গণনাগুলি নির্ধারণ করে যে উপলব্ধ জল সরবরাহের চাপ স্প্রিংকলার সিস্টেমের নকশা প্রবাহের হার সরবরাহ করার জন্য পর্যাপ্ত কিনা। যদি তা না হয়, তাহলে একটি ফায়ার পাম্প দ্বারা অতিরিক্ত জলের চাপ সরবরাহ করা হয়। সিস্টেম পাইপিং নেটওয়ার্ক দমন সিস্টেম পাইপিং নেটওয়ার্কগুলি সাধারণত তিনটি কনফিগারেশনের মধ্যে একটিতে সাজানো থাকেঃ ট্রি, লুপ বা গ্রিড। এই ধরনের সমস্ত ব্যবস্থায় বড় অনুভূমিক পাইপ ব্যবহার করা হয়-"মেইন"-যা ছোট পাইপগুলিতে বড় প্রবাহ সরবরাহ করে-"শাখা লাইন"-যা মেইনগুলির সাথে সংযুক্ত। স্প্রিংকলারগুলি শুধুমাত্র শাখা পাইপগুলিতে ইনস্টল করা হয়। মেইনগুলি একটি উল্লম্ব পাইপ-"রাইজার"-এর সংযোগের মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হয়-যা জল সরবরাহ পাইপের সংযোগের মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হয়। বৃক্ষ ব্যবস্থায় বেশ কয়েকটি ছোট শাখা লাইন সহ একটি প্রধান পাইপ রয়েছে। যেহেতু সমস্ত পাইপ একটি শেষ প্রান্তে শেষ হয়, তাই জলের প্রবাহের হার কেবল একটি দিকেই সম্ভব। লুপড সিস্টেমগুলি একটি প্রধান ব্যবহার করে যা একটি বিল্ডিংয়ের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য দূরত্ব চালায় এবং রাইজারের কাছে নিজের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য ফিরে যায়। শাখা লাইনগুলি এই 'লুপ'-এর সাথে সংযুক্ত। এই লুপ করা মূল বিন্যাসের সাথে কম জল সরবরাহের চাপ প্রয়োজন কারণ জলবাহী চাপ ড্রপ মূলের মধ্য দিয়ে কম হয় কারণ জল যে কোনও স্প্রিংকলারে দুটি দিকে প্রবাহিত হতে পারে। শাখা লাইনগুলি একটি ডেড এন্ডে শেষ হতে পারে বা প্রতিটি প্রান্তে লুপ করা মেইন-এর বিভিন্ন (সাধারণত বিপরীত) পয়েন্টের সাথে সংযুক্ত হতে পারে। পরের ক্ষেত্রে, জল সরবরাহের চাপ কম প্রয়োজন হয় কারণ শাখা পাইপের উভয় প্রান্ত থেকে যে কোনও স্প্রিংকলারে জল প্রবাহিত হওয়ার কারণে জলবাহী চাপ হ্রাস কম হয়। গ্রিড সিস্টেমগুলি বেশ কয়েকটি শাখা লাইনের বিপরীত প্রান্তে দুটি বড় মেইন ব্যবহার করে যা প্রতিটি প্রান্তে মেইনগুলির সাথে সংযুক্ত থাকে। গ্রিডেড সিস্টেমগুলি সিস্টেমের যে কোনও বিন্দুতে জলের যাতায়াতের জন্য একাধিক পথ সরবরাহ করে, যা সিস্টেমে চাপের ক্ষতি হ্রাস করে। বেশিরভাগ নকশার মানগুলির জন্য পাইপিং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ঘর্ষণ চাপের ক্ষতি নির্ধারণের জন্য হ্যাজেন-উইলিয়ামস পদ্ধতির প্রয়োগ প্রয়োজন কারণ এর মধ্য দিয়ে জল প্রবাহিত হয়। ট্রি এবং লুপ সিস্টেমগুলি এতটাই সহজ যে জলবাহী গণনাগুলি হাতে করা যেতে পারে। যেহেতু গ্রিডযুক্ত ব্যবস্থার জন্য জলবাহী গণনার জন্য সমস্ত সম্ভাব্য জলপথের মধ্য দিয়ে জলের প্রবাহের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য একটি পুনরাবৃত্তিমূলক প্রক্রিয়া প্রয়োজন, এই গণনাগুলি প্রায়শই কম্পিউটার সফ্টওয়্যার দ্বারা সম্পাদিত হয়। বাস্তবে, সব ধরনের পাইপিং নেটওয়ার্কের বেশিরভাগ গণনা কম্পিউটার সফ্টওয়্যার দ্বারা করা হয়। ম্যানুয়াল প্রক্রিয়ার চেয়ে কম্পিউটারে নেটওয়ার্ক উপাদানগুলির আকার আরও সহজেই সংশোধন এবং পুনরায় গণনা করা যেতে পারে। 2013 এন. এফ. পি. এ 13 হ্যান্ডবুকে একটি সম্পূরক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা জলবাহী গণনা সম্পাদন করার সময় প্রয়োগের কিছু তত্ত্ব এবং প্রক্রিয়াগুলি বর্ণনা করে। তথ্যসূত্র বাহ্যিক লিঙ্ক জাতীয় অগ্নি সুরক্ষা সমিতি জলবাহী অগ্নি সুরক্ষা