Water flow test
একটি জল প্রবাহ পরীক্ষা, যা জলবাহী প্রবাহ পরীক্ষা নামেও পরিচিত, একটি বিল্ডিং সাইটে উপলব্ধ জল সরবরাহ পরিমাপ করার একটি উপায়, সাধারণত একটি জল ভিত্তিক অগ্নি সুরক্ষা ব্যবস্থা (ফায়ার স্প্রিংকলার সিস্টেম) ইনস্টল করার উদ্দেশ্যে। সবচেয়ে সাধারণ পরীক্ষার মধ্যে রয়েছে পৌরসভার ফায়ার হাইড্র্যান্ট থেকে প্রবাহিত জলের প্রবাহ পরিমাপ করা (প্রতি মিনিটে লিটার বা গ্যালনে পরিমাপ করা হয়) এবং জলের চাপ কতটা কমেছে তা রেকর্ড করা (কোনও জল প্রবাহ থেকে পরীক্ষার প্রবাহ পর্যন্ত)। যখন ফলাফলগুলি যত্ন সহকারে সংগ্রহ করা হয়, তখন একই উৎস থেকে বিভিন্ন পরিমাণে জল প্রবাহ ব্যবহার করা হলে যে বিভিন্ন চাপ (গুলি) পাওয়া যাবে তা নির্ধারণ করতে সূত্রগুলি প্রয়োগ করা যেতে পারে। এন. এফ. পি. এ (ন্যাশনাল ফায়ার প্রোটেকশন অ্যাসোসিয়েশন) দ্বারা প্রকাশিত মডেল ফায়ার কোডে জল প্রবাহ পরীক্ষা করার একটি প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যদি জল সরবরাহের উৎসকে স্প্রিংকলার সিস্টেম ডিজাইনের জলবাহী গণনার তুলনায় দুর্বল বলে মনে করা হয়, তবে ফায়ার পাম্পের মাধ্যমে জলের চাপ বাড়ানো যেতে পারে। সাধারণ পরীক্ষা পদ্ধতি দুটি হাইড্র্যান্ট থেকে তিনটি জলের চাপ পরিমাপের একটি সেট রেকর্ড করা হয়। একটি হাইড্র্যান্ট অবশিষ্ট হাইড্র্যান্ট বা টেস্ট হাইড্র্যান্ট নামে পরিচিত এবং এটি জলের মূল অংশে বা তার কাছাকাছি অবস্থিত যেখানে একটি নতুন জল সংযোগ পছন্দ করা হয়। এই পরীক্ষা হাইড্র্যান্ট থেকে একটি স্থির চাপ এবং একটি অবশিষ্ট চাপ পরিমাপ করা হবে। অন্য হাইড্র্যান্ট, যা ফ্লো হাইড্র্যান্ট নামে পরিচিত, সাধারণত টেস্ট হাইড্র্যান্ট থেকে দূরে নিকটতম হাইড্র্যান্ট হয়। ফ্লো হাইড্রেন্টে একটি ডিফিউজার ডিভাইস লাগানো থাকে যার মধ্যে একটি পিটোট টিউব থাকে যা হাইড্রেন্ট প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রবাহের মাঝখানে স্থবিরতার চাপ পরিমাপ করে। প্রথমত, টেস্ট হাইড্র্যান্টের সাথে একটি স্ট্যাটিক প্রেসার গেজ সংযুক্ত করা হয় এবং টেস্ট হাইড্র্যান্ট-এ স্ট্যাটিক জলের চাপ পরিমাপ করা হয়। দ্বিতীয়ত, জলকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত অবস্থায় প্রবাহিত করার জন্য প্রবাহ জলবিদ্যুৎ খোলা হয়। একই সঙ্গে পিটোট টিউবের চাপ প্রবাহ হাইড্র্যান্ট থেকে রেকর্ড করা হয় এবং অবশিষ্ট চাপ পরীক্ষা হাইড্র্যান্ট থেকে পরিমাপ করা হয়। এই তিনটি চাপ, স্থির চাপ, স্থবির চাপ এবং অবশিষ্ট চাপ, আমেরিকান ওয়াটার ওয়ার্কস অ্যাসোসিয়েশন (এডব্লিউডব্লিউএ) বা এনএফপিএ থেকে নেওয়া 20পিএসআই-এর একটি নির্দিষ্ট নকশা চাপ সহ হ্যাজেন-উইলিয়ামস সূত্রে অগ্নি সুরক্ষার জন্য উপলব্ধ প্রবাহ গণনা করার জন্য ইনপুট করা হয়। অবশিষ্ট প্রবাহ সূত্র যেখানেঃ পরীক্ষার সময় কিউএফ = মোট অবশিষ্ট প্রবাহ (প্রতি মিনিটে গ্যালন) সি = স্রাব সহগ (এককহীন)। ডিফিউজার ব্যবহার করলে এটি সাধারণত 1 হয়। যদি স্থবিরতার চাপ পরিমাপ করার জন্য একটি দণ্ড ব্যবহার করা হয়, তবে সহগের মান প্রবাহ জলবাহী ছিদ্রের আকারের উপর নির্ভর করে। একটি মসৃণ এবং গোলাকার নির্গমনের c = 0.9, একটি বর্গক্ষেত্র এবং তীক্ষ্ণ নির্গমনের c = 0.8 এবং ব্যারেলের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত একটি বর্গক্ষেত্রের নির্গমনের c = 0.7 থাকে। ডি = নির্গমনের ব্যাস (ইঞ্চি) পি = স্থবিরতা চাপ বা পিটোট চাপ (বেগ মাথা) (বর্গ ইঞ্চি পাউন্ড) (বর্গ ইঞ্চি পাউন্ড) প্রবাহ পরীক্ষার জন্য হ্যাজেন-উইলিয়ামস সূত্র যেখানেঃ কিউআর = নির্দিষ্ট বা নকশা অবশিষ্ট চাপে (মিনিট প্রতি গ্যালন) কিউএফ = পরীক্ষার সময় মোট অবশিষ্ট প্রবাহ (মিনিট প্রতি গ্যালন) পিএস = পরীক্ষার সময় পরিমাপ করা স্থবিরতা চাপ (বর্গ ইঞ্চি পাউন্ড) পিডি = নকশা বা নির্দিষ্ট অবশিষ্ট চাপ (সাধারণত বর্গ ইঞ্চি 20 পাউন্ড) পিআর = পরীক্ষার সময় পরিমাপ করা অবশিষ্ট চাপ (বর্গ ইঞ্চি পাউন্ড) রেফারেন্স ফায়ার দমন