Gas meter
একটি গ্যাস মিটার হল একটি বিশেষ প্রবাহ মিটার, যা প্রাকৃতিক গ্যাস এবং তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের মতো জ্বালানী গ্যাসের আয়তন পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। আবাসিক, বাণিজ্যিক এবং শিল্প ভবনগুলিতে গ্যাস মিটার ব্যবহার করা হয় যা একটি গ্যাস ইউটিলিটি দ্বারা সরবরাহকৃত জ্বালানী গ্যাস ব্যবহার করে। তরলের তুলনায় গ্যাস পরিমাপ করা বেশি কঠিন, কারণ পরিমাপ করা আয়তন তাপমাত্রা এবং চাপ দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়। গ্যাস মিটার একটি নির্দিষ্ট আয়তন পরিমাপ করে, মিটারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত গ্যাসের চাপযুক্ত পরিমাণ বা গুণমান নির্বিশেষে। একটি মিটারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত গ্যাসের প্রকৃত পরিমাণ এবং মূল্য পরিমাপ করার জন্য তাপমাত্রা, চাপ এবং উত্তাপের মূল্যের ক্ষতিপূরণ অবশ্যই করতে হবে। গ্যাস মিটারের বিভিন্ন নকশা সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়, যা পরিমাপ করার জন্য গ্যাসের ভলিউমেট্রিক প্রবাহের হার, প্রত্যাশিত প্রবাহের পরিসীমা, পরিমাপ করা গ্যাসের ধরণ এবং অন্যান্য কারণের উপর নির্ভর করে। 1970-এর দশকের আগে নির্মিত ভবনগুলিতে শীতল জলবায়ুতে বিদ্যমান গ্যাস মিটারগুলি সাধারণত বাড়ির ভিতরে, সাধারণত বেসমেন্ট বা গ্যারেজে অবস্থিত ছিল। তারপর থেকে, বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠদের এখন বাইরে রাখা হয়েছে যদিও বিশেষ করে পুরোনো শহরগুলিতে কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। গ্যাস মিটারের প্রকার ডায়াফ্রাম/বেলো মিটার এগুলি সবচেয়ে সাধারণ ধরনের গ্যাস মিটার, যা প্রায় সমস্ত আবাসিক এবং ছোট বাণিজ্যিক স্থাপনায় দেখা যায়। মিটারের মধ্যে চলমান ডায়াফ্রাম দ্বারা গঠিত দুই বা ততোধিক কক্ষ রয়েছে। অভ্যন্তরীণ ভালভ দ্বারা পরিচালিত গ্যাস প্রবাহের সাথে, চেম্বারগুলি পর্যায়ক্রমে গ্যাস পূরণ করে এবং বের করে দেয়, মিটারের মধ্য দিয়ে প্রায় অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ তৈরি করে। ডায়াফ্রামগুলি প্রসারিত এবং সংকুচিত হওয়ার সাথে সাথে ক্র্যাঙ্কের সাথে সংযুক্ত লিভারগুলি ডায়াফ্রামগুলির রৈখিক গতিকে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টের ঘূর্ণমান গতিতে রূপান্তরিত করে যা প্রাথমিক প্রবাহ উপাদান হিসাবে কাজ করে। এই খাদটি একটি ওডোমিটারের মতো পাল্টা প্রক্রিয়া চালাতে পারে বা এটি একটি ফ্লো কম্পিউটারের জন্য বৈদ্যুতিক স্পন্দন তৈরি করতে পারে। ডায়াফ্রাম গ্যাস মিটার হল ধনাত্মক স্থানচ্যুতি মিটার। ঘূর্ণমান মিটার হল অত্যন্ত যান্ত্রিক নির্ভুল যন্ত্র যা ডায়াফ্রাম মিটারের চেয়ে বেশি আয়তন এবং চাপ পরিচালনা করতে সক্ষম। মিটারের মধ্যে, দুটি চিত্র "8" আকৃতির লোব, রটারগুলি (ইমপেলার বা পিস্টন নামেও পরিচিত), সুনির্দিষ্ট সারিবদ্ধতায় ঘুরতে থাকে। প্রতিটি মোড়ের সাথে, তারা মিটারের মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাস সরায়। অপারেটিং নীতিটি একটি রুট ব্লোয়ারের অনুরূপ। ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টের ঘূর্ণন গতি একটি প্রাথমিক প্রবাহ উপাদান হিসাবে কাজ করে এবং একটি প্রবাহ কম্পিউটারের জন্য বৈদ্যুতিক স্পন্দন তৈরি করতে পারে বা একটি ওডোমিটারের মতো পাল্টা চালাতে পারে। টারবাইন মিটার টারবাইন গ্যাস মিটার মিটারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত গ্যাসের গতিবেগ নির্ধারণ করে গ্যাসের আয়তন অনুমান করে। যেহেতু গ্যাসের আয়তন প্রবাহ থেকে অনুমান করা হয়, তাই প্রবাহের অবস্থা ভাল হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। একটি ছোট অভ্যন্তরীণ টারবাইন গ্যাসের গতি পরিমাপ করে, যা যান্ত্রিকভাবে একটি যান্ত্রিক বা বৈদ্যুতিন কাউন্টারে প্রেরণ করা হয়। এই মিটারগুলি গ্যাসের প্রবাহকে বাধা দেয় না, তবে নিম্ন প্রবাহের হার পরিমাপের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। ছিদ্র মিটার একটি ছিদ্র গ্যাস মিটার পাইপের একটি সোজা দৈর্ঘ্য নিয়ে গঠিত যার ভিতরে একটি সুনির্দিষ্টভাবে পরিচিত ছিদ্র প্লেট একটি চাপ ড্রপ তৈরি করে, যার ফলে প্রবাহ প্রভাবিত হয়। ছিদ্র মিটার হল এক ধরনের ডিফারেনশিয়াল মিটার, যার সবগুলিই ইচ্ছাকৃতভাবে পরিকল্পিত এবং ইনস্টল করা প্রবাহের ব্যাঘাত জুড়ে চাপের পার্থক্য পরিমাপ করে গ্যাস প্রবাহের হার অনুমান করে। তরল সঠিকভাবে পরিমাপ করার জন্য মিটারের জন্য ডিফারেনশিয়াল চাপ ছাড়াও গ্যাসের স্থির চাপ, ঘনত্ব, সান্দ্রতা এবং তাপমাত্রা পরিমাপ বা জানা আবশ্যক। ছিদ্র মিটারগুলি প্রায়শই প্রবাহের হারের একটি বড় পরিসর পরিচালনা করে না। এগুলি অবশ্য শিল্প প্রয়োগগুলিতে গৃহীত এবং বোঝা যায় কারণ এগুলি ক্ষেত্র-পরিষেবা সহজ এবং এগুলির কোনও চলমান অংশ নেই। অতিস্বনক প্রবাহ মিটারগুলি বিশুদ্ধ যান্ত্রিক মিটারগুলির তুলনায় বেশি জটিল, কারণ এগুলির জন্য উল্লেখযোগ্য সংকেত প্রক্রিয়াকরণ এবং গণনার ক্ষমতা প্রয়োজন। অতিস্বনক মিটার পাইপের মধ্যে বায়বীয় মাধ্যমে শব্দের গতিবেগ পরিমাপ করে গ্যাসের গতিবেগ পরিমাপ করে। আমেরিকান গ্যাস অ্যাসোসিয়েশন এই মিটারগুলির যথাযথ ব্যবহার এবং স্থাপনকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং এটি একটি প্রমিত গতির শব্দ গণনা নির্দিষ্ট করে যা একটি পরিচিত চাপ, তাপমাত্রা এবং গঠন সহ একটি গ্যাসে শব্দের গতির পূর্বাভাস দেয়। সবচেয়ে বিস্তৃত ধরনের অতিস্বনক প্রবাহ পাইপের একাধিক পথে শব্দের গড় গতি মিটার করে। প্রতিটি পথের দৈর্ঘ্য কারখানায় সঠিকভাবে পরিমাপ করা হয়। প্রতিটি পথের এক প্রান্তে একটি অতিস্বনক ট্রান্সডিউসার এবং অন্য প্রান্তে একটি সেন্সর থাকে। মিটারটি ট্রান্সডিউসারের সাথে একটি 'পিং' তৈরি করে এবং সেন্সরটি সোনিক পালস পাওয়ার আগে অতিবাহিত সময় পরিমাপ করে। এর মধ্যে কয়েকটি পথ উজানে নির্দেশ করে যাতে সোনিক পালসের উড্ডয়নের সময়ের যোগফলকে উড়ানের দৈর্ঘ্যের যোগফল দিয়ে ভাগ করা যায় যাতে উজানে শব্দের গড় গতি পাওয়া যায়। এই গতি গ্যাসের শব্দের গতিবেগ থেকে পাইপের মধ্যে গ্যাস যে গতিতে চলছে তার দ্বারা পৃথক হয়। অন্যান্য পথগুলি অভিন্ন বা অনুরূপ হতে পারে, তবে শব্দের স্পন্দনগুলি নীচের দিকে প্রবাহিত হয়। মিটারটি তখন গ্যাস প্রবাহের বেগ গণনা করতে উজান এবং নিম্নমুখী গতির মধ্যে পার্থক্যের তুলনা করে। অতিস্বনক মিটারগুলি বেশি ব্যয়বহুল এবং পরিমাপ করা গ্যাসে কোনও তরল উপস্থিত না থাকলে সবচেয়ে ভাল কাজ করে, তাই এগুলি প্রাথমিকভাবে উচ্চ-প্রবাহ, উচ্চ-চাপ প্রয়োগ যেমন ইউটিলিটি পাইপলাইন মিটার স্টেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয়, যেখানে গ্যাস সর্বদা শুষ্ক এবং দুর্বল থাকে, এবং যেখানে বড় পরিমাণ অর্থ ঝুঁকির কারণে ছোট আনুপাতিক ভুলগুলি অসহনীয়। একটি অতিস্বনক মিটারের টার্নডাউন অনুপাত সম্ভবত যে কোনও প্রাকৃতিক গ্যাস মিটারের প্রকারের মধ্যে বৃহত্তম এবং একটি উচ্চমানের অতিস্বনক মিটারের নির্ভুলতা এবং পরিসীমা ক্ষমতা আসলে টারবাইন মিটারের তুলনায় বেশি যার বিরুদ্ধে তারা প্রমাণিত হয়। ব্যয়বহুল ধরনের অতিস্বনক মিটার ক্ল্যাম্প-অন ফ্লো মিটার হিসাবে পাওয়া যায়, যা অনুপ্রবেশমূলক পরিবর্তন ছাড়াই পাইপের যে কোনও ব্যাসে প্রবাহ পরিমাপ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ধরনের যন্ত্রগুলি দুই ধরনের প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করেঃ (1) উড্ডয়নের সময় বা যাতায়াতের সময় এবং (2) আন্তঃসম্পর্ক। উভয় প্রযুক্তিতেই ট্রান্সডিউসার জড়িত থাকে যা কেবল পাইপের উপর আটকে থাকে এবং পাইপের আকার এবং সময়সূচীর সাথে প্রোগ্রাম করা হয় এবং প্রবাহ গণনা করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই মিটারগুলি প্রাকৃতিক গ্যাস, নাইট্রোজেন, সংকুচিত বায়ু এবং বাষ্প সহ প্রায় যে কোনও শুষ্ক গ্যাস পরিমাপ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। তরল প্রবাহ পরিমাপের জন্যও ক্ল্যাম্প-অন মিটার পাওয়া যায়। একটি কোরিওলিস মিটার সাধারণত অনুদৈর্ঘ্য বা অক্ষীয়ভাবে স্থানচ্যুত বিভাগ (গুলি) সহ এক বা একাধিক পাইপ যা অনুরণিত ফ্রিকোয়েন্সিতে কম্পন করতে উত্তেজিত হয়। করিওলিস মিটার তরল এবং গ্যাসের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। যখন স্থানচ্যুত অংশের মধ্যে তরল বিশ্রামে থাকে, তখন স্থানচ্যুত অংশের উজান এবং নিম্নমুখী অংশ উভয়ই একে অপরের সাথে পর্যায়ক্রমে কম্পন করবে। এই কম্পনের ফ্রিকোয়েন্সি পাইপের সামগ্রিক ঘনত্ব (এর বিষয়বস্তু সহ) দ্বারা নির্ধারিত হয়। এটি মিটারকে বাস্তব সময়ে গ্যাসের প্রবাহিত ঘনত্ব পরিমাপ করতে দেয়। একবার তরল প্রবাহিত হতে শুরু করলে, কোরিওলিস বল কাজে আসে। এই প্রভাবটি উজান এবং নিম্নমুখী অংশগুলির কম্পনের পর্যায় পার্থক্য এবং পাইপের মধ্যে থাকা তরলের ভর প্রবাহের হারের মধ্যে একটি সম্পর্ককে বোঝায়। আবার, একটি কোরিওলিস মিটারের অভ্যন্তরীণ অনুমান, এনালগ নিয়ন্ত্রণ এবং গণনার পরিমাণের কারণে, মিটারটি কেবল তার ভৌত উপাদানগুলির সাথে সম্পূর্ণ হয় না। মিটারটি কাজ করার জন্য সক্রিয়করণ, সংবেদন, বৈদ্যুতিন এবং গণনামূলক উপাদান অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে। কোরিওলিস মিটার বিস্তৃত প্রবাহের হার পরিচালনা করতে পারে এবং ভর প্রবাহ আউটপুট করার অনন্য ক্ষমতা রাখে-এটি বর্তমানে ভর প্রবাহ পরিমাপের জন্য উপলব্ধ প্রবাহ পরিমাপের সর্বোচ্চ নির্ভুলতা দেয়। যেহেতু তারা প্রবাহিত ঘনত্ব পরিমাপ করে, তাই কোরিওলিস মিটার প্রবাহিত পরিস্থিতিতে গ্যাস প্রবাহের হারও অনুমান করতে পারে। আমেরিকান গ্যাস অ্যাসোসিয়েশনের রিপোর্ট নং। 11 একটি কোরিওলিস মিটার দিয়ে প্রাকৃতিক গ্যাস পরিমাপ করার সময় ভাল ফলাফল পাওয়ার জন্য নির্দেশিকা প্রদান করে। তাপমাত্রার মান একটি গ্যাস মিটার দ্বারা প্রদত্ত গ্যাস প্রবাহের আয়তন হল আয়তনের একটি রিডিং। গ্যাসের পরিমাণ গ্যাসের গুণমান বা পোড়ানোর সময় উপলব্ধ তাপের পরিমাণকে বিবেচনায় নেয় না। ইউটিলিটি গ্রাহকদের গ্যাসে উপলব্ধ তাপ অনুযায়ী বিল দেওয়া হয়। প্রতিটি বিলিং চক্রের জন্য গ্যাসের গুণমান পরিমাপ করা হয় এবং সামঞ্জস্য করা হয়। এটি ক্যালোরিফিক মান, হিটিং মান বা তাপ মান হিসাবে বিভিন্ন নামে পরিচিত। প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্যালোরিফিক মান একটি প্রক্রিয়া গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফ ব্যবহার করে প্রাপ্ত করা যেতে পারে, যা গ্যাসের প্রতিটি উপাদানের পরিমাণ পরিমাপ করে, যথাঃ মিথেন ইথেন হাইড্রোজেন কার্বন মনোক্সাইড জলীয় বাষ্প উপরন্তু, আয়তন থেকে তাপ শক্তিতে রূপান্তর করতে, গ্যাসের চাপ এবং তাপমাত্রা অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে। চাপ সাধারণত কোনও সমস্যা নয়; মিটারটি কেবল একটি চাপ নিয়ন্ত্রকের অবিলম্বে নিচের দিকে ইনস্টল করা হয় এবং সেই চাপে সঠিকভাবে পড়ার জন্য ক্রমাঙ্কিত করা হয়। চাপ ক্ষতিপূরণ তখন ইউটিলিটির বিলিং সিস্টেমে ঘটে। পরিবর্তিত তাপমাত্রা সহজে পরিচালনা করা যায় না, তবে কিছু মিটার তাদের পরিকল্পিত তাপমাত্রার সীমার উপর যুক্তিসঙ্গতভাবে সঠিক রাখার জন্য অন্তর্নির্মিত তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ দিয়ে ডিজাইন করা হয়। অন্যগুলি বৈদ্যুতিনভাবে তাপমাত্রার জন্য সংশোধন করা হয়। যে কোনও ধরনের গ্যাস মিটার বিভিন্ন ধরনের সূচকের সাহায্যে পাওয়া যেতে পারে। সবচেয়ে সাধারণ হল এমন সূচক যা একাধিক ঘড়ির হাত (পয়েন্টার শৈলী) বা ওডোমিটারের মতো ডিজিটাল রিডআউট ব্যবহার করে, তবে বিভিন্ন ধরনের দূরবর্তী রিডআউটগুলিও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে-স্বয়ংক্রিয় মিটার রিডিং এবং স্মার্ট মিটার দেখুন। গ্রহণযোগ্য মাত্রার নির্ভুলতার মধ্যে ব্যবহৃত গ্যাসের পরিমাণ নথিভুক্ত করতে নির্ভুলতা গ্যাস মিটারের প্রয়োজন হয়। নিবন্ধিত পরিমাণে যে কোনও উল্লেখযোগ্য ত্রুটি গ্যাস সরবরাহকারীর ক্ষতির প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, বা ভোক্তাকে অতিরিক্ত বিল দেওয়া হতে পারে। মিটারটি যে স্থানে স্থাপন করা হয়েছে তার জন্য সাধারণত সংবিধানে নির্ভুলতা নির্ধারণ করা হয়। সংবিধিবদ্ধ বিধানগুলিতে সঠিকতা নিয়ে বিতর্ক হলে অনুসরণ করার জন্য একটি পদ্ধতিও নির্দিষ্ট করা উচিত। যুক্তরাজ্যে, ইউরোপীয় পরিমাপ যন্ত্র নির্দেশের আগে নির্মিত একটি গ্যাস মিটারের জন্য অনুমোদিত ত্রুটি হল ± 2 শতাংশ। যাইহোক, ইউরোপীয় পরিমাপ যন্ত্র নির্দেশিকা ইউরোপ জুড়ে গ্যাস মিটারের ত্রুটিগুলিকে সুসংগত করেছে এবং ফলস্বরূপ নির্দেশটি কার্যকর হওয়ার পর থেকে নির্মিত মিটারগুলি অবশ্যই ± 3 শতাংশের মধ্যে পড়তে হবে। যে মিটারগুলির নির্ভুলতা গ্রাহকের দ্বারা বিতর্কিত হয় সেগুলি অনুমোদিত মিটার পরীক্ষকের দ্বারা পরীক্ষার জন্য অপসারণ করতে হবে। যদি মিটারটি নির্ধারিত সীমার বাইরে পড়তে দেখা যায়, সরবরাহকারীকে ভুলভাবে পরিমাপ করা গ্যাসের জন্য গ্রাহককে ফেরত দিতে হবে যখন সেই গ্রাহকের কাছে সেই মিটারটি ছিল (তবে তদ্বিপরীত নয়)। যে কোনও অর্থ ফেরত আগের ছয় বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যদি মিটারটি পরীক্ষা করা না যায় বা এর রিডিং অবিশ্বস্ত হয়, তবে ভোক্তা এবং সরবরাহকারীকে একটি নিষ্পত্তি নিয়ে আলোচনা করতে হবে। যদি মিটারটি সীমার মধ্যে পড়তে দেখা যায়, তবে গ্রাহককে পরীক্ষার খরচ দিতে হবে (এবং যে কোনও বকেয়া চার্জ দিতে হবে)। এটি বৈদ্যুতিক মিটারের অবস্থানের সাথে বৈপরীত্যপূর্ণ, যেখানে পরীক্ষাটি বিনামূল্যে হয় এবং মিটারটি ভুলভাবে পড়তে শুরু করার তারিখ নির্ধারণ করা গেলেই ফেরত দেওয়া হয়। রিমোট রিডিং গ্যাস মিটারের জন্য জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এটি প্রায়শই মিটারের উপর মাউন্ট করা একটি বৈদ্যুতিন পালস আউটপুটের মাধ্যমে করা হয়। বিভিন্ন শৈলী পাওয়া যায় তবে সবচেয়ে সাধারণ হল একটি কন্টাক্ট ক্লোজার সুইচ। প্রবাহ পরিমাপ গণনা টারবাইন, ঘূর্ণমান এবং ডায়াফ্রাম মিটার আমেরিকান গ্যাস অ্যাসোসিয়েশন রিপোর্ট নং-এ নির্দিষ্ট একটি গণনা ব্যবহার করে ক্ষতিপূরণ করা যেতে পারে। 7. এই মানসম্মত গণনা মৌলিক অবস্থার একটি সেটে আয়তনের পরিমাণের সাথে পরিমাপ করা আয়তনের পরিমাণকে ক্ষতিপূরণ দেয়। এজিএ 7 গণনা নিজেই একটি সহজ অনুপাত এবং মূলত, প্রবাহিত অবস্থায় গ্যাসের আয়তন বা হারকে বেস অবস্থায় আয়তন বা হারে অনুবাদ করার জন্য একটি ঘনত্ব সংশোধন পদ্ধতি। ছিদ্র মিটার একটি খুব সাধারণভাবে ব্যবহৃত ধরনের মিটার, এবং তাদের ব্যাপক ব্যবহারের কারণে, একটি ছিদ্র মিটারের মধ্য দিয়ে গ্যাস প্রবাহের বৈশিষ্ট্যগুলি নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করা হয়েছে। আমেরিকান গ্যাস অ্যাসোসিয়েশনের রিপোর্ট নং। 3 প্রাকৃতিক গ্যাসের ছিদ্র পরিমাপ সম্পর্কিত বিস্তৃত বিষয় নিয়ে কাজ করে এবং এটি একটি পরিচিত গঠন সহ একটি গ্যাসের ডিফারেনশিয়াল চাপ, স্থির চাপ এবং তাপমাত্রার উপর ভিত্তি করে প্রাকৃতিক গ্যাস প্রবাহের হার গণনা করার জন্য একটি অ্যালগরিদম নির্দিষ্ট করে। এই গণনাগুলি আংশিকভাবে আদর্শ গ্যাস আইনের উপর নির্ভর করে এবং প্রকৃত গ্যাসগুলি আদর্শ নয় এই সত্যের জন্য একটি গ্যাস সংকোচনযোগ্যতা গণনারও প্রয়োজন হয়। একটি খুব সাধারণভাবে ব্যবহৃত সংকোচনযোগ্যতা গণনা হল আমেরিকান গ্যাস অ্যাসোসিয়েশন রিপোর্ট নং। 8, বিস্তারিত চরিত্রায়ন। থ্রেড সাইজিং স্ট্যান্ডার্ড আবাসিক, বাণিজ্যিক এবং শিল্প গ্যাস মিটারের নিজস্ব স্ট্যান্ডার্ড থ্রেড সাইজ রয়েছে। গ্যাস মিটারটি একটি ঘূর্ণায়মান এবং বাদামের মাধ্যমে গ্রাহক পাইপিংয়ের সাথে সংযুক্ত, যার একটি নিবেদিত থ্রেড আকারের সেট রয়েছে। এই সুতোর মাপগুলি মূলত গ্যাস ল্যাম্পের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত গ্যাসের পরিমাণের জন্য নামকরণ করা হয়েছিল, উদাহরণস্বরূপ একটি 30-লিটার মিটার 30 টি আলোর জন্য পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহ করতে পারে এবং 19 শতকের শেষের দিকে 30-লাইট-গ্যাস-মিটার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। এই মাপগুলি সাধারণত 10 এলটি, 20 এলটি, 30 এলটি, 45 এলটি বা 60 এলটি হয়, যদিও ছোট এবং বড় মাপ পাওয়া যায়। সুইভেলের মধ্যে উপযুক্ত অভ্যন্তরীণ ব্যাস সামঞ্জস্য করার জন্য সুতোর আকারগুলি নিকটতম আকারের এনপিটি আকারের চেয়ে সামান্য, প্রায় বড়। আরও দেখুন প্রবাহ পরিমাপের যন্ত্রগুলিতে স্বয়ংক্রিয় মিটার রিডিং ফ্লো conditioning#Effects বিদ্যুৎ মিটার প্রবাহ পরিমাপ গ্যাস প্রবাহ কম্পিউটার গ্যাস মিটার প্রবাদবাক্য মিটার-বাস জুলিয়াস পিন্টশ স্মার্ট মিটার তাপীয় ভর প্রবাহ মিটার টার্নারউন্ড ডকুমেন্ট (তথ্য সংগ্রহের উপায়) ইউটিলিটি সাবমিটার জল মিটার রেফারেন্স প্রবাহ মিটার গ্যাস প্রযুক্তি প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা জনসেবা