Crankcase heater
একটি ক্র্যাঙ্ককেস হিটার একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, তাপ পাম্প ব্যবস্থা বা চিলার ব্যবস্থায় সংকোচকারীতে একটি বৈদ্যুতিক উপাদান। ক্র্যাঙ্ককেস হিটার সাধারণত সব সময় চালু থাকে, এমনকি যখন ইউনিটটি চলছে না, যদিও তাপমাত্রা সেন্সর এবং সেট পয়েন্টগুলি প্রয়োজন না হলে এটি বন্ধ করে দিতে পারে। একটি ক্র্যাঙ্ককেস হিটারের একমাত্র উদ্দেশ্য হল ইউনিট বন্ধ থাকাকালীন রেফ্রিজারেন্ট স্থানান্তর এবং ক্র্যাঙ্ককেস তেলের সাথে মিশ্রণ রোধ করা এবং একটি সংকোচকারী ক্র্যাঙ্ককেসে রেফ্রিজারেন্টের ঘনীভবন রোধ করা। ক্র্যাঙ্ককেস হিটার সিস্টেমের শীতলতম অংশের চেয়ে বেশি তাপমাত্রায় রেফ্রিজারেন্ট রাখে। একটি ক্র্যাঙ্ককেস হিটারের সাধারণত প্রতিরোধক হিসাবে একই বৈদ্যুতিক প্রতীক থাকে কারণ এটি বৈদ্যুতিক প্রতিরোধের মাধ্যমে সরাসরি বিদ্যুৎকে তাপে রূপান্তরিত করে। হিটার কয়েলের প্রতিরোধ ক্ষমতা ভোল্টেজ প্রয়োগের সময় এটি যে তাপ উৎপন্ন করে তা নির্ধারণ করে। ইনস্টলেশন কিছু শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র প্রস্তুতকারক কম্প্রেসার (সন্নিবেশ প্রকার)-এ ক্র্যাঙ্ককেস হিটার স্থাপন করে, অথবা কম্প্রেসারের গোড়ার চারপাশে (বেলিব্যান্ড প্রকার) বাহ্যিকভাবে স্থাপন করে। হিটারের দুটি তার প্রধান বিদ্যুৎ সরবরাহ থেকে সরাসরি যোগাযোগের ইনপুট দিকে তারযুক্ত হয় এবং হিটারকে সর্বদা বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত কারণ হিটারটি খুব গরম হয়ে যেতে পারে এবং সেকেন্ড ডিগ্রি পোড়ার পাশাপাশি লাইভ সার্কিটের কারণে বৈদ্যুতিক বিপদ ঘটাতে পারে। স্টার্ট-আপ এয়ার কন্ডিশনারের বেশিরভাগ নির্মাতাদের সিস্টেম স্টার্ট-আপের আগে 24 ঘন্টার জন্য হিটারকে সক্রিয় করা প্রয়োজন। কম্প্রেসারটি চালু করার আগে অবশ্যই ক্র্যাঙ্ককেস হিট থাকতে হবে অথবা কম্প্রেসারের ক্ষতি হতে পারে। কম্প্রেসারটি ঘুরতে শুরু করলে ক্র্যাঙ্ককেসের উপর চাপ সর্বদা কমে যায়। অপারেশন সিস্টেমটি চলার সময়, রেফ্রিজারেন্ট স্থানান্তর ঘটতে বাধা দেওয়ার জন্য চলমান সংকোচকারী দ্বারা পর্যাপ্ত তাপ উৎপন্ন হয়। রেফ্রিজারেন্ট বাষ্প সর্বদা সিস্টেমের শীতলতম অংশে (সংকোচকারী) স্থানান্তরিত হয়। রেফ্রিজারেন্টটি কম্প্রেসার ক্র্যাঙ্ককেসে স্থানান্তরিত হয় যেখানে এটি কম্প্রেসার তেলের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই রেফ্রিজারেন্ট বাষ্প ঘনীভূত হয় এবং অফ সাইকেলে একটি তরলে ফিরে আসে। কম্প্রেসারের পরবর্তী শুরুতে, তেলটি জলের মতো অবস্থায় থাকে এবং বিয়ারিংগুলি ধুয়ে ফেলে, যার ফলে লক-আপ, হিমায়িত বা সম্পূর্ণ পুড়ে যাওয়া কম্প্রেসার তৈরি হয়। তাপমাত্রা সংকোচকারী, অভ্যন্তরীণ কুণ্ডলী এবং বাইরে অনুভূত হয়। সংবেদনশীল তাপমাত্রার তুলনা করা হয় এবং যদি সংকোচকারী তাপমাত্রা অন্য দুটি সংবেদনশীল তাপমাত্রার চেয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ বেশি না হয়, তবে ক্র্যাঙ্ককেস হিটারটি শক্তিশালী হয়। যখন কম্প্রেসারের তাপমাত্রা অন্য দুটি তাপমাত্রার নিচে নির্দিষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায় বা হয়, তখন ক্র্যাঙ্ককেস হিটারটি ডি-এনার্জাইজড হয়। এয়ার কন্ডিশনার (কুলিং) সিস্টেমে ক্র্যাঙ্ককেস তাপ সাধারণ, যেখানে বহু বছর ধরে আর-22 ব্যবহার করা হচ্ছে। বাড়ির মালিক প্রায়শই শীতের জন্য বহিরঙ্গন ঘনীভবন ইউনিটের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন, যার ফলে কম্প্রেসারটি ক্র্যাঙ্ককেস তাপ ছাড়াই থাকে। যদি বাড়ির মালিক রেফ্রিজারেন্টকে গরম করে তেল বের করে দেওয়ার জন্য কিছু সময় ছাড়াই ইউনিটটি শুরু করেন, তাহলে কম্প্রেসারের ক্ষতি হতে পারে। স্টার্ট-আপে, কম্প্রেসারটি ঘুরতে শুরু করার সাথে সাথে ক্র্যাঙ্ককেসের চাপ হ্রাস পায়। রেফ্রিজারেন্ট ফোটে এবং তেলকে ফেনাতে পরিণত করে। তেল এবং রেফ্রিজারেন্ট (কিছু রেফ্রিজারেন্ট তরল অবস্থায় থাকতে পারে) সংকোচকারী থেকে পাম্প করা হয়। ভালভ এবং ভারবহন ক্ষতি হতে পারে এবং বাষ্পীভবন থেকে ক্র্যাঙ্ককেসে ফিরে না আসা পর্যন্ত সংকোচকারীটি সীমিত তেল চার্জ দিয়ে পরিচালিত হতে পারে। রেফ্রিজারেশন কম্প্রেসারগুলি সাধারণত সমস্ত মরসুম পরিচালনা করে এবং এই মৌসুমী বন্ধ থাকে না, তবে যদি সেগুলি কিছু সময়ের জন্য বন্ধ থাকে তবে পূর্ববর্তী পরিস্থিতি দেখা দেয়, তাই সম্ভবত ক্র্যাঙ্ককেস তাপ জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। আরও দেখুন ফ্রিজ স্টেট রেফারেন্স হিটিং, ভেন্টিলেশন এবং এয়ার কন্ডিশনার