符合开关你必须懂
一般装有简单的灭弧装置。其工作过程是分闸时。主轴顺时针旋转,一方面通过曲柄滑块机构使活塞向上移动,将气体压缩；另一方面通过两套四连杆机构组成的传动系统,使主闸刀先打开,然后推动灭弧闸刀使弧触头打开,气缸中的压缩空气通过喷口吹灭电弧。 高压负荷开关 高压气式高压开关结构 压负荷开关主要有6种。 ①固体产气式高压负荷开关:利用开断电弧本身的能量使弧室的产气资料发生气体来吹灭电弧,其结构较为简单,适用于35千伏及以下的产品。 ②压气式高压负荷开关:利用开断过程中活塞的压气吹灭电弧,其结构也较为简单,适用于35千伏及以下产品。 ③压缩空气式高压负荷开关:利用压缩空气吹灭电弧,能开断较大的电流,其结构较为复杂,适用于60千伏及以上的产品。 ④sf6式高压负荷开关:利用sf6气体灭弧,其开断电流大,开断电容电流性能好,但结构较为复杂,适用于35千伏及以上产品。 ⑤油浸式高压负荷开关:利用电弧自身能量使电弧周围的油分解气化并冷却熄灭电弧,其结构较为简单,但重量大,适用于35千伏及以下的户外产品。 ⑥真空式高压负荷开关:利用真空介质灭弧,电寿命长,相对价格较高,适用于220千伏及以下的产品。 工作原理: 高压负荷开关的工作原理与断路器相似。一般装有简单的灭弧装置,但其结构比拟简单。图为一种压气式高压负荷开关,其工作过程是分闸时,分闸弹簧的作用下,主轴顺时针旋转,一方面通过曲柄滑块机构使活塞向上移动,将气体压缩；另一方面通过两套四连杆机构组成的传动系统,使主闸刀先打开,然后推动灭弧闸刀使弧触头打开,气缸中的压缩空气通过喷口吹灭电弧。合闸时,通过主轴及传动系统,使主闸刀和灭弧闸刀同时顺时针旋转,弧触头先闭合；主轴继续转动,使主触头随后闭合。合闸过程中,分闸弹簧同时贮能。由于负荷开关不能开断短路电流,故常与限流式高压熔断器组合在一起使用,利用限流熔断器的限流功能,不只完成开断电路的任务并且可显著减轻短路电流所引起的热和电动力的作用。 低压负荷开关 低压负荷开关又称开关熔断器组。适于交流工频电路中,以手动不频繁地通断有载电路；也可用于线路的过载与短路保护。通断电路由触刀完成,过载与短路维护由熔断器完成。20世纪70年代以前所用的胶盖刀开关和铁壳开关均属于低压负荷开关。小容量的低压负荷开关触头分合速度与手柄操作速度有关。容量较大的低压负荷开关操作机构采用弹簧储能动作原理,分合速度与手柄操作的速度快慢无关,结构较简单,并附有可靠的机械联锁装置,盖子打开后开关不能合闸及开关合闸后盖子不能打开,可保证工作平安。