隐蔽工程-电路工程篇
装修时如果电路施工不当可就危险了,很容易触电,甚至引发火灾。想知道怎么避免吗？上完这一课你就知道了。^_^ 电路施工不当,容易引发漏电、走火、电器失灵等意外,施工时一定要注意哦！那么,该怎么避免呢？  施工前先用专业仪器测量电线是否有短路,然后在墙地面上做出线路走向标记,确定暗盒安装位置,以便开槽。  线槽深度一般是线管的两倍,必须横平竖直,深浅一致；同类暗盒的高度也应该一致。  地面壁厚镀锌管,要先装管路后穿导线。线管弯曲处应用弯管工具或配套弯头,不应有褶皱。  为了美观,布线一般都采用在墙上开槽埋线的办法。布线时要用暗管敷设,导线在管内不应有接头和扭结。不能把电线直接埋入抹灰层内,因为这样不仅不利于以后线路的更换,而且也很不安全。  墙面、顶内用pvc管或槽,管内的导线不能接头和扭结,同一线管内的电线不宜超过4根。穿完线后要保证电线在线管中拉动自如。电源导线接头要用绝缘胶带。  电线应按用电容量进行配置,建议空调用4平方毫米电线,插座用2.5平方毫米,灯具用1.5平方毫米。三者要分路控制。  插座安装要横平竖直,相邻插座要水平一致,这样才够美观。现代家庭的电器五花八门,插座不够用就会乱接乱拉拖线板,所以施工的时候最好多预留些插座。  吊顶内不允许有明露导线,还要做好防火防虫处理。强弱电线间距要在50cm以上；如果其间距达不到50cm,可用频蔽线隔离电磁波；对于地面上需要交叉的强弱电线管,无法保持间距的,可以用锡纸包住交叉处,这样便能够避免掉大部分的电磁干扰。  还有,电视和电话线严禁出现接头,要单独穿管。  最后,提醒大家:完工后别忘了要一套电气线路图哦,不然今后维修很麻烦。