线型光束感烟火灾探测器的设置
线型光束感烟火灾探测器的设置应符合下列规定: 美冠消防网 1 探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为 0.3~1.0m,距地高度不宜超过 20m。 2 相邻两组探测器的水平距离不应大于 14m,探测器至侧墙水平距离不应大于 7m,且不应小于 0.5m,探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过 100m。美冠消防网 3 在探测器保护的建筑高度为超过 12m 的高大空间时,探测器应设置在开窗或通风空调对流层下面 1m 处,并采用多组探测器组成保护层的探测方式；在有关窗和通风空调停止工作的建筑中,可以在建筑顶部(不宜超过 25m)增设线型光束感烟火灾探测器,探测器的保护面积可按常规计算,并宜与下层探测器交错布置。 4 探测器宜设置在混凝土结构上；在钢结构建筑中,可设置在钢架上,但应考虑位移影响,选择发射光范围大于钢结构位移的探测器。美冠消防网 5 探测器的设置应保证其接收端避开日光和人工光源照射。 6 选择反射式探测器时,应保证在反射板与探测器间任何部位进行模拟试验时,探测器均能正确响应。