家用进口热水锅炉受热面腐蚀的处理技巧
帕雷士进口热水锅炉重点介绍受热面的腐蚀原因及处理办法。进口热水锅炉本体的受热面均由管子组成,特点是处于高温、高压下的工作。由锅筒、集箱和管子组成的各受热面内部进行着水流动的水循环过程,伴随着结垢与腐蚀。 对于进口热水锅炉回水进入段金属壁温,当回水温度为70℃,才可能达到100℃。对于启停频繁的间歇供暖的进口热水锅炉,才有可能使回水温度高达70℃时,低温常供的、连续供暖进口热水锅炉的回水温度远低于该数值。 进口热水锅炉受热面金属的强度计算中采用的金属壁温计算表明,省煤器受热面金属壁温等于管内介质温度再加上30℃。 露点温度仅仅是说明了金属壁温低于露点温度的受热面金属,具有硫酸蒸汽的凝结所产生腐蚀的条件,并不能说明腐蚀程序的大小。腐蚀程度的严重与否取决于烟气中硫酸蒸汽的含量,即与燃煤中含有的硫分与水分的大小有关。 进口热水锅炉中防止受热面产生低温腐蚀的方法,主要是提高受热面金属壁温,使其高于烟气露点温度。进口热水锅炉设计额定的排烟温度的选择,考虑的主要因素就在于防止受热面的低温腐蚀。 因此可想而知,进口锅炉的开始进入的低温段受热面,其金属壁温始终处100℃以下。因此,当然用含有一定硫分的燃料时,均可造成低温受热面的严重腐蚀。