【城市人家家装施工标准】水路工程的施工标准
【城市人家家装施工标准】水路工程的施工标准 今日小编将继续介绍城市人家的水路工程标准施工流程。我们借用简介易懂的施工实景图片来为网友们说明家庭装饰工程工艺流程中的水路工程。 枣庄最好的装修公司请选择枣庄城市人家装饰,枣庄城市人家给你最贴心、最完善的服务！ 【编辑短信(小区名称+ 户型面积 +风格)发送到,装修专家为您提供专属服务！】 1、主要施工工序 开槽、布管、热熔焊接、固定、保护 2、施工用材与工艺说明ppr水管及配件: 采用热熔连接墙体需采用切割机开槽并将两正切面打毛,槽的进深大于管外径5-10mm布管遵循横平竖直原则,地面管交叉,必须采用过桥弯并作下沉处理给水管道在转角,水表,水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡冷热水在平面上不得捆绑排布,其间距≥10mm,立面竖排间距为150mm,横排必须:热水在上,冷水在下根据环境温度来调节热熔点。禁止带拉力或扭力对水管进行热熔,必须满接触面焊接,并设有套圈。 3、质量验收标准及施工注意事项热水管壁厚: 4分管为2.8mm,6分管为 3.4mm混合水龙头水嘴的高低 差≤2mm水管与燃气管的间距≥50mm0.8 mpa20min≥闭路水压≥0.6mpa20min 室内所有水管必须从水表出水或进门处开始布,如水表在室外,则必须从室内第一个出水口开始排布,不得对水表进行改造。室内水管管径必须不大于水表处进水管管径不得改变室内给水立管墙面开槽不允许割断混凝土中￠8及以上的钢筋必须计算好支管的长度,保证热熔后角度连接的垂直性水管穿越墙体必须保证其平直性,并作好防水处理热熔不得使管内壁熔化造成堵塞,因此,除了水压测试外还得进行通水试验不得长时间(≥20min)对水管进行0.8mpa及以上的试压,避免管受"内伤"。 施工注意事项: 后续施工采取保护水管措施,不得损伤,压扁水管表面下沉式的地面不得布上水管,宜在找平层面布管,在回填 下沉地面时,对管外壁尤其总管下方,连接处等的填密情况和防护要仔细检查。粉刷管槽前需将灰冲净水压测试 0.6 mpa,20分钟无渗漏。(铺地板之前对水电作第二次测试)水电验收完毕后,管路须给予保护。户内只允许留一 个出水口。 滕州最好的装修公司请选择滕州城市人家装饰,滕州城市人家给你最贴心、最完善的服务！