排烟防火阀执行组织
排烟防火阀由两个可拆卸的执行机构和调度阀部件组成。上部是执行组织。接收调度器输出的0到10 madc或4至20 madc信号,并将其转换为相应的线性位移以促进下部。各类消防阀的执行组织相同,但消防阀的结构(调度组织)有许多不同类型的应用条件。最常见的是直接单席和直接双席。防火阀门直冲程的电动执行器主要由电气部分和齿轮传动部分组成,电机是连接两个孤立部分的中心部分。电机根据控制要求输出扭矩,并通过多级正齿轮传递给梯形线杆。梯形线杆通过螺纹改变推力的扭矩。防火阀门因此梯形螺钉通过自锁输出轴将直冲程传递到阀杆。 消防控制室的入口和出口管道在穿过墙壁的地方没有安装防火阀。在施工审查过程中,一些工程规划文件中的消防室内送风管道和出口管道在穿过墙体的地方没有防火阀,这违反了某些相关规定。设置防火阀门的目的是为了保证消防控制室的消防安全。 火控设备用于防排烟,防排烟设备控制,显示准备不充分。根据有关规定,今后火灾报警器必须在一定方向上中断空调出口,切断电气阀门以防止火灾,并接收其反馈信息。同时打开一定的防烟方向和排烟风扇、排烟阀,并接收其反馈。