电动法兰蝶阀常见故障
1、电动法兰蝶阀安装前道确认本厂产品性能和介质流向箭头是否与运动工况相符,并 将阀门内腔插洗干净,不允许在密封圈和蝶板上有附有杂质异物,未清洗前绝不允许关闭 蝶板,以免损坏密封圈。 2、电动法兰蝶阀的碟板安装配套法兰建议采用碟阀专用法兰,即hgj54-91型承插焊钢制法兰。 3、电动法兰蝶阀安装在管道中的位置,最佳位置为立装,但不能倒装。 4、电动法兰蝶阀使用中需要调节流量,有蜗轮箱进行控制。 5、开、闭次数较多的碟阀,在二个月左右时间,打开蜗轮箱盖,检查黄油是否正常, ,应保持适量的黄油。 6、检查各联接部位要求压紧,即保证填料的密封性,又可保证阀杆转动灵活。 7、金属密封蝶阀产品不适合安装于管路末端,如必须安装于管路末端,需采取配装出 口法兰,防止密封圈积压,过位。