变频器的十大保护作用
变频器的十大保护作用是哪几个？ 电机在生产使用过程中,往往因为操作不当而导致电机损坏,不仅损失了金钱,同时对生产进度产生了较大影响。因此,变频器的正确使用对保护电机产生了积极的作用。 上海克睿互感器科技有限公司 将电机中的变频器对电机的保护做了如下归纳: 1、过电压保护 变频器的输出有电压检测功能,变频器能自动调整输出电压,使电机不承受过电压。即使在输出电压调整失效和输出电压超过正常电压的110%时,变频器也会通过停机对电机起到保护作用。 2、欠电压保护 当电机的电压低于正常电压的90%时,变频器保护停机。 3、过电流保护 当电机的电流超过额定值的150%3秒钟,或额定电流的200%10微秒,变频器通过停机来保护电机。 4、缺相保护 监测输出电压,当输出缺相时,变频器报警,一段时间后变频器通过停机来保护电机。 5、欠载保护 1、负荷突然变轻拖动系统在运行过程中,负荷突然变轻时,意味着生产机械的工作发生了意外,变频器立即停止工作。 2、矢量控制的欠载保护在采用矢量控制方式的情况下,负荷太轻,会影响矢量控制的运算结果,故应进行保护。 6、过载保护 变频器监测电机电流,当电机电流超过额定电流的120%1分钟时,变频器通过停机来保护电机。 7、接地保护 变频器配有专门的接地保护电路,一般由接地保护互感器和继电器构成,当发生一相或两相接地时,变频器报警。当然如果用户要求,我们也可以设计为接地后立即保护停机。 8、短路保护 变频器输出短路后,必然引起过流,在10微秒内变频器通过停机来保护电机。 9、压力表断线保护 在恒压供水、空压机、湿度控制等有外部pid调节时,当外部压力表出现断线,即可进行自我检测与保护。 10、失速保护 失速保护一般针对同步电机。对于异步电机,加速过程中的失速必然表现为过电流,变频器通过过电流和过负荷保护实现此项保护功能。减速过程中的失速可通过在调试过程中设定安全的减速时间来避免。