配电箱元件部分的技术要求
配电箱元件部分: 3.1 所有塑壳断路器、空开选用 (需填写)公司产品,双电源断路器选用(需填写)产品厂 家提供与之配套的电缆接线端子。如进、出线缆大,而塑壳断路器、空开端子小,应设母排 将端子外引。 3.2 其它元件、附件及材料均需选用符合国家或行业现行技术标准。 3.3 提供所有元件、 导线的合格证及中文说明书 (实行强制认证的提供 ccc 认证证书及 ccc 试验报告)。进口产品提供商检证明。 4、配电箱组装配线 4.1 配电箱,柜上的电器,仪表应符合电器、仪表排列间距要求。 4.2 全部紧固件均采用镀锌件。 4.3 二次配线均采用黑色线,加套管编序,线径按厂家标准。 4.4 分层配电箱接线应考虑干线进出。 4.5 开关接线端子应与导线截面匹配。 4.6 电器安装后的配线须排列整齐,用尼龙带绑扎成束或敷于专用线槽内,并卡固在板后或 柜内安装架处,配线应留适当长度。 4.7 配电箱、柜所装的各种开关、继电器,当处于断开状态时,可动部分不宜带电；垂直安 装时上端接电源,下端接负荷,水平安装时,左端接电源,右端接负荷。 4.8 配电箱、柜内的配线须按设计图纸相序分色。配电箱、柜内的电源母线,应有颜色分相 标志。 相序 标色 l1 黄 l2 绿 l3 红 n 淡兰 pe 黄绿 4.9 配线整齐、 清晰, 导线绝缘良好。 导线穿过铁制安装孔、 面板时要加装橡皮或塑料护套。 4.10 配电箱、柜内的 n 线、pe 线必须设汇流排,汇流排的大小必须符合有关规范要求,导 线不得盘成弹簧状。 4.11 pe 线用 bvr 线,线径选择按 gb -2002 ,p20。 4.12 配电箱、柜应考虑电缆的安装空间。箱体二层板与箱体之间及二层板与箱体四周根据 图纸进出线的规格及导线多少留出足够的配线空间。配电箱、柜的箱体、二层板、面板均须 有明显而不易脱落的与图纸相符的设计编号(箱体、二层板用钢字打出箱、柜编号),暗装 配电箱箱体应有上或下的方向标识。 4.13 凡是两根以上电缆 (包括有∏接的电缆) 进一个开关的配电箱总开关上端须要设过度处 理装置,过度处理装置的规格必须与系统图中电缆规格相匹配。 4.14 配电箱、柜内的 pe 线不得串接,与活动部件连接的 pe 线必须采用铜质涮锡软编织线 穿透明塑料管,同一接地端子最多只能压一根 pe 线,pe 线截面应符合施工规范要求。 4.15 消防设备的配电箱、柜及配电回路,必须有红色明显标识。 4.16 不等截面的两根导线严禁压在一个端子上。等截面的导线(6 平方毫米以下)一个端子 上最多只能压两根。 4.17 配电柜为靠墙安装(需填写)前开门,暗装箱为前配线,明装箱为后配线。