电力设备常常会发生哪些内部故障
北极星输配电网讯:从统计的数据情况来看,各类电力装备外部故障占故障总数的百分比跨越90,而内部故障所占比例不足5。是以,从数目上讲,外部故障远远年夜于内部故障。然而,从故障可能酿成的风险和损失来看,内部故障远年夜于外部故障。例如,当变压器套管缺油或内部受潮时,可能致使放电而造成套管爆炸,甚至使变压器本体蒙受严重损坏。其破坏性几百倍甚至几千倍。由于线夹过热而烧断这一类外部故障。 【电力装备内部过热缺陷主要包括】 (1)发机电封锁母线过热；(2)变压器绕组；(3)铁心及套管过热； (4)少油断路器触头接触不良引发的过热；(5)电压互感器因铁心不良引发的过热(6)因尽缘不良或缺油引发的内部放电和爆炸隐患；(7)电流互感器因接触不良引发的过热；(8)各类高压装备尽缘层介损增年夜、受潮、老化等引发的温度升高和可能泛起的热击穿和爆炸隐患；(9)高压电缆头在三相分叉处因密封不良或缺油,致使受潮与老化而引发的过热；(10)高压套管假油位酿成的尽缘不良而引发的发烧或局部放电；(11)避雷器内部各类故障酿成的温度升高；(12)电抗器和阻波器等泛起的各类过热缺陷和故障等。 【高压电气装备内部过热缺陷的特点】 故障点密封在尽缘材料或金属外壳中,由于红外线的穿透能力较弱,红外辐射基本不能穿透尽缘材料和装备外壳,所以没法直接用红外热成像装配检测内部热缺陷。但内部过热缺陷一般都发烧时间长而且比力稳定。故障点的热量可以经由过程热传导和对流置换方式,与故障点四周的导体或尽缘材料发生热量传递,引发这些部位的温度升高,非凡是与其有电气毗连的导体也是传热的良导体,会有显著的温升。 相关阅读: 南网对电力设备检修规程有哪些？