【供热技术】供热系统节能技术措施之供热调节和运行管理
《城镇供热系统节能技术措施》是中国城镇供热协会技术委员会根据全国供热企业的经验编写的,现将经过修改和整理后的内容分四期发布,仅供参考。本期为"供热系统节能技术措施之供热调节和运行管理"。 1 .安装热工仪表,掌握运行工况 供热系统安装所需的热工仪表是掌握本系统的运行工况、了解 和分析其存在的问题、釆用正确的方法与措施以达到节能挖潜目的 的重要手段。目前热工仪表安装不全、不准的情况很普遍,因此, 必须要按照规定补齐所有热工仪表,并保证仪表的完好和准确。 2.加强管理,控制系统失水 目前国内部分直接连接的供热系统失水情况严重,补水率可高 达循环水量的10%以上。失水主要是用户放水和二级系统以及用户 系统管网陈旧漏水所致。系统大量失水和热量丢失影响供热能力, 而且一些供热单位还因水处理能力不足,不得不用生水做为热网补 水,而造成管网堵塞和腐蚀。因此,必须加强宣传教育和管理,采 取防漏、查漏、堵漏等有效措施,将失水率降低到正常水平。对于 大、中型供热系统应考虑将直接连接改为间接连接。间接连接可将 二级系统和二级系统的水力工况分开,彼此不受影响,便于发现失水原因及时补救,保证系统的正常运行。 3.提倡冬季供暖锅炉连续运行和分时供暖 供暖热负荷的变化应采用调整锅炉运行台数的办法解决,在初末寒期减少锅炉运行台数,严寒期增多锅炉的运行台数,以避免锅 炉低负荷运行,提高锅炉运行效率。 利用居民夜间睡眠休息、办公室无人办公时可以适当的降低房 间温度的条件,对住宅和公建在该时间段内降低供热参数采用分时 供暖,减少供热量,可以达到节能的目的。 4.建立与供热系统相适应的控制系统 供热系统是由热源、管网、用户组成的一个复杂系统,为使热 生产、输送、分配、使用都处于有序状态,提高能源利用,需要建 立和供热系统相适应的控制系统。控制系统的建立可以及时提供运 行状况,帮助供热人员选择最佳的运行方式,维持瞬间变化的水力 工况平衡,保证供热,节约能源。控制系统的投资一般在系统初投 资的5%以下,但其经济和社会效益是显著的。 建立控制系统时要根据系统的大小、复杂程度,实事求是地选 择适用的控制系统,合理配置和选用硬件、软件和仪表。 5.有条件的供热系统可采用多热源联网技术 国内供热系统的规模正在逐渐扩大,部分供热系统具有二个或 二个以上的热源。由于各热源的生产设备参数和燃料不同,因而热 生产的单位费用也不同。因此,在供热系统运行时采用多热源,网 运行技术,尽量使热生产费用低、能耗小的热源作为热源并在采暖 季中满负荷运行。而热生产费用高、能耗大的热源可作为调峰热源, 以达到经济节能的效果。 多热源联网运行时的循环水量是连续变化的,应采用循环水泵,全网要有统一的补水定压和完整的监控系统进行实时调节和控制。该项技术的资金和技术投入较大,实施时可分段进行。