配电柜安装
配电柜的安装 一、测量定位 按设计施工图纸所标定位里及坐标方位、尺寸进行测最放线,确定设备安装的底盘线和中心线。同时应复核预埋件的位s尺寸和标高,以及预埋件规格和数量,如出现异常现象应及时调整.确保设备安装质最。 二、基础型钢安装 (1)预制加工墓础型钢架。型钢的型号、规格应符合设计要求。按施工图纸要求进行下料和调直后,组装加工成基础型钢架,并应刷好防锈涂料。 [2)基础型钢架安装。按侧量放线确定的位置,将已预制好的基础型钢架稳放在预埋铁件上,用水准仪或水平尺找平、找正。找平过程中,需用垫铁垫平,但每组垫铁不得超过三块。然后将基础型钢架、预埋件、垫铁用电焊焊牢。基础型钢架的顶部应高出地面10mm~。 (3)基础型钠架与地线连接。将引进室内的地线扁钢,与型钢结构基架的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍。然后将基础型钢架涂刷两道灰色油性涂料。