联动模块起什么作用,在什么情况下用
消防联动模块:用于消防联动控制器和其所连接的受控设备或部件之间信号传输的设备。包括:输入模块、输出模块和输入输出模块。1、输入模块输入模块的作用是接收现场装置的报警信号,实现信号向消防联动控制器的传输。适用于无地址编码的消火栓按钮、水流指示器、压力开关、70℃或280℃防火阀等。输入模块可采用电子编码器完成地址编码设置。2、输出模块输出模块具有直流24v电压输出,用于与继电器触点接成有源输出,满足现场的不同需求,实现现场各种设备(如:排烟口、送风口、防火阀等)的一次动作。一般输出模块多用于控制声光警报器和广播。3、输入输出模块此模块有単输入输出模块,双输入双输出模块等。单输入输出模块用于将现场各种一次动作并有动作信号输出的被动型设备(如排烟口、送风口、排烟防火阀等)接入到控制总线上。双输入双输出模块可用于完成对二步降防火卷帘门、水泵、排烟风机等双动作设备的控制。单输入输出模块内有一对常开、常闭触点,具有直流24v电压输出,用于与继电器触点接成有源输出,满足现场的不同需求。另外模块还设有开关信号输入端,用来和现场设备的开关触点连接,以便对现场设备是否动作进行确认。应当注意的是,不应将模块触点直接接入交流控制回路,以防强交流干扰信号损坏模块或控制设备。双输入输出模块具有2个编码地址,可接收来自控制器的二次不同动作的命令,具有控制二次不同输出和确认两个不同回答信号的功能。此模块所需输入信号为常开开关信号,一旦开关信号动作,模块将此开关信号通过联动总线送入控制器,联动控制器产生报警并显示动作的地址号,当模块本身出现故障时,控制器也将产生报警并将模块编号显示出来。本模块具有两对常开、常闭触点。