干货:弱电智能化工程施工界面划分内容汇总
弱电智能化工程是一个与建筑、安装有多方面联系的安装工程,需要与土建、机电、装修等多方面协调配合方能将工程建设成为高质量的项目,本文将从弱电工程的各个方面阐述弱电项目中的施工界面的划分内容。 1、弱电系统界面划分 概述:施工界面的划分是弱电系统工程施工重要的一个环节,避免了本工程弱电系统工程内各工种单位之间的协调、配合的复杂性,对提高各工程单位的工作效率,分清各自职责起到重要作用。 2、综合布线系统 综合布线系统是建筑物或建筑群内的信息传输系统。它使话音和数据通信设备、交换机设备、信息管理系统及设备控制系统彼此相连,也是这些设备与外部通讯网络相连。 综合布线系统的施工界面划分原则: 1、综合布线系统的施工包括主机房总配线箱(mdf)与工作区的语音或数据终端之间的所有电缆及相关联的布线部件的安装,包括管道桥架的预埋架设。总机房施工到总配线箱(mdf)配线架,工作区施工至数据终端面板。 2、综合布线系统不提供交换设备及其安装连接。与外部网络或电话局线路上的连接及相关跳线,由网络子系统施工单位或电信局施工。与内部交换机或网络设备的连接及相关跳线,归为其它相关系统的施工。 3、计算机网络系统 计算机网络系统是工作的基础,目标是高速、稳定、实用,从而提供一个坚实的应用平台。 计算机网络通信系统的施工界面划分原则: 1、包括所有建立计算机网络所需硬件(除综合布线部分)、软件设备的安装、调试。工 作区施工从数据终端面板后的网络设备开始,机房施工包括用于建立网络的所有跳线。 2、包括计算机网络设备所需使用的电源插座,电源插座由强电提供,我方提出具体要求。 4、安全防范系统 安全防范系统是实现整个大楼现代化的安全技术防范与科学管理的一项重要措施和必要手段。 安全防范系统的施工界面划分原则: a)系统的施工包括各电视监控及防盗报警设备的安装,监控机房设备的安装,及各监控、报警系统间线缆的连接安装。包括管道桥架的预埋架设。 b)不包括该系统所有设备所需使用的电源插座。 5、公共广播系统 系统可向大楼内提供音乐节目,缓解人们的精神状态,提供轻松和谐的氛围,也可播放通知,呼叫,传播公共信息。当发生紧急情况时,该系统与消防系统相连接,形成紧急广播系统。 公共广播系统的施工界面划分原则: 1、系统施工包括音源设备、控制系统、终端扬声器及各设备之间的所有线缆的连接、安装、调试。包括管道桥架的预埋架设。 2、留出与大楼相应的火灾报警联动控制断口,由消防接入。 不包括该系统所有设备所需使用的电源插座。 6、有线电视系统 有线电视系统包括接收信号源、前端设备、干线传输系统、用户分配网络四部分。 有线电视系统的施工界面划分原则: 施工包括信号源设备的安装、连接、调试。机房至各房间有线电视终端面板间所有线缆及相关联的部件的安装调试,包括管道桥架的预埋架设。 有线电视的信号源接入至机房部分由当地有线电视台负责接入施工。 不包括该系统所有设备所需使用的电源插座。 7、多功能会议系统 多功能会议系统可向会议中心提供音乐节目,缓解人们的精神状态,提供轻松和谐的氛围,也可播放通知,呼叫,传播公共信息。当发生紧急情况时,该系统与消防系统相连接,形成紧急广播系统。 会议系统的施工界面划分原则: 施工包括音源设备、控制系统、终端扬声器及各设备之间的所有线缆的连接、安装、调试。包括管道桥架的预埋架设。不包括该系统所有设备所需使用的电源插座。 8、机房工程系统 弱电机房系统中的防雷与接地系统不同于大楼建筑物的防雷保护,本系统集中在大楼内各机房内。 防雷接地系统的施工界面划分原则: 统包括各机房内防雷单体的安装,测试； 不包括该系统的电源部分,电源供电部分由强电提供,具体位置依照弱电系统的总体设计而定； 9、其他弱电系统 其他弱电系统我公司将按照有关规范及标准严格操作实施,确保工程顺利施工。 认真按施工组织设计和各专业工种施工方案的安排与要求组织施工,做好施工技术资料的积累工作,做到准确、及时、完整,与施工进度同步。