软化水处理设备的树脂污染的原因与防治
的树脂污染都有哪些原因导致的呢？一是树脂内部的交换孔道被上述的杂质堵塞、表面覆盖或交换基团被占用,致使树脂交换容量明显降低,再生困难。二是有害杂质使树脂的交联结构断裂或交换基团降解,树脂出现破损,碎片随水流失,交换能力下降。那么我们应该怎样预防呢？ 软化水处理设备树脂污染的防治 对进水水质进行控制: 1、水的浊度:顺流再生交换器≤5mgl,对流再生交换器≤2mgl。 2、残留活性氯:游离氯≤0.1mgl。 3、化学耗氧量(cod)≤1mgl。 4、含铁量:复床交换器≤0.3mgl,混床交换器≤0.1mgl。每运行10~20周期后,对树脂进行污染情况的检查,发现污染及时用相应的方法进行处理。加强设备的防腐处理工作和日常防腐检查,发现防腐故障及时排除,不能带病运行。 铁污染的处理:可用10%的hcl动态再生树脂,之后再用10%的hcl浸泡树脂5~8小时。或者用10%的nacl+1%edta二钠浸泡6~8小时。活性余氯污染的处理:可在交换器前设置活性炭过滤器或向水中投加亚硫酸钠。有机污染物的处理:可用nacl+naoh的混合溶液处理被有机物污染的树脂,为提高处理效果,处理液温度可控制在40~50℃。亦可用nacl+次氯酸钠溶液浸泡被有机物污染的树脂。对含有有机物的原水,要用活性炭过滤器过滤,尽可能减少有机物的污染。 软化水处理设备是莱特莱德公司生产水处理设备类型之一。我公司一直以来都注重产品的质量,生产放心的产品才能使水资源得到更大改善。我们严格按照国家标准来执行生产。