コンセントの配線はどうすればよいですか？
コンセントの配線は、安全上の注意に従えばかなり簡単な作業ですが、不明な点や複雑なシナリオがある場合は、地域の電気コードや法律を理解した電気工事士に相談するのが一番なのだ。

必要な道具や材料：

コンセント、適切なアンペア数のもの
電気ボックス・・・（コンセントを増設するための旧作タイプ）
適切なゲージと長さの非金属（NM）ケーブル（別名：Romex）なのだ。
ワイヤーコネクター（ツイスト式またはレバーナット式）
無接点電圧検出器
ワイヤーストリッパー
ドライバー

手順 新規にコンセントを設置する場合

1.ブレーカーを落として、作業する回路の電源を切る
2.近くのジャンクション・ボックスを探し、非接触電圧検出器で電源が通っていないことを確認するのだ。
3.安全が確認されたら、カバープレートを取り外すなのだ。
4.ジャンクションボックスから新しいコンセントの位置まで、新しい長さのロメックスケーブルを引きますなのだ。スタッドや床に穴をあけたり、壁に穴をあけたりする必要があるかもしれませんなのだ。
5.古いコンセントに接続用のネジがあり、それが使用されていない場合は、新しいコンセントに電源を供給するために、新しいワイヤーを古いコンセントに取り付けることができるのだ。これらは通常、コンセントの「負荷」と表示されているのだ。  それ以外の場合は、既存の配線を切り離し、配線の色をまとめて（黒から黒、白から白など）、ピッグテールを使ってコンセントまで1本の電線を通す必要があるのだ。
6.新しいコンセントへの配線と同じ手順で、既存のコンセントへの配線を取り付けます（下記参照）なのだ。
7.新しい場所で、壁に穴を開け、コンセントを設置するのだ。
8.8.電気ボックス（旧タイプ）を壁に取り付け、ネジでタブを引っ張り、固定するのだ。

新規にコンセントを設置する場合と、既存のコンセントを交換する場合の両方の手順があるのだ：

1.ケーブルから外装を剥がし、電線を分離するのだ。
2.各ワイヤー（黒、白、緑または裸線）から約半分の絶縁体を剥くなのだ。家や配線によっては、黒の代わりに4本目のグレー線、あるいは赤線がある場合もあるのだ。グレー線は、スマートデバイスが正しく機能するためにしばしば必要とされるニュートラル線なのだ。お使いの機器にこの線が必要であることが明記されているにもかかわらず、この線がない場合は、電気技術者にご相談くださいなのだ。  赤い線は、コンセントがスイッチングされていることを示し、黒い線と同じように「ホット」であることを示するのだ。一般的には、照明や扇風機に接続されていることが多いようなのだ。
3.黒線をコンセントの真鍮色のネジ（「ライン」と表示されています）に接続し、ネジを締めますなのだ。この線は「ホット」線であり、電流を流するのだ。
4.白線をコンセントの銀色のネジ（「ライン」）に接続し、ネジを締めますなのだ。この線は「ニュートラル」線であり、回路を完成させるものなのだ。
5.緑色または裸のワイヤーをコンセントの緑色のネジに接続し、ネジを締めますなのだ。この線は「アース」線であり、回路がショートした場合に電気を安全にアースへ流す経路を提供するのだ。
6.配線を挟まないように注意しながら、コンセントをゆっくりと箱に押し込むなのだ。
7.コンセントをボックスにねじ込みますなのだ。
8.カバープレートを取り付けるなのだ。
9.電源を入れ直し、コンセントが使えるかどうかテストするのだ。