一是组织运维人员对《延安供电公司2013年迎峰过冬预案》进行集中学习和演练,并针对110千伏吴起变、志丹变、马家湾变、李渠变四座重载变电站制定专项应急处置预案,确保事故情况下的正确、快速处置;二是积极主动与调控中心监控班沟通,逐站开展变压器负荷、本体油温远传数据的核对工作,对于油温误差超过5度的变压器尽快安排消缺,确保变压器负荷、油温监控数据的真实准确;三是对上述四座变电站稳控联切装置进行专门检查,主要检查装置运行指示是否正常、定值和压板投退是否正确,是否存在装置缺陷,同时将该装置检查纳入日常巡视检查的重点内容;四是对风冷变压器的通风装置及其自启动功能进行切换试验,发现影响主变运行的缺陷及时上报处理;五是每周在过载时段对过载设备进行一次红外测温,对主变上层油温、声音、油位进行记录,并做好防小动物等防季节事故措施的落实,发现问题立即上报处理。(宋诗睿刘义德)
O O O O O O O O O O B-LOC I-LOC O O O O B-T I-T I-T I-T I-T O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O B-PER I-PER I-PER O O O O O O O O O O B-PER I-PER I-PER O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O B-PER I-PER I-PER I-PER I-PER I-PER O